目錄

簡介

第2層網格透明度

CLI組態

檢測和新增乙太網型別

GUI配置

僅允許特定乙太網型別

保留乙太網型別

Ethernet 1協定

簡介

本文檔介紹第2層網格透明功能的功能和配置。

第2層網格透明度

第2層透明是韌體版本為17.12.1及更高版本的IW9165和IW9167接入點提供的功能。

此功能允許選項阻止或允許通用第2層資料包通過IW網路。自動檢測並報告通過IW網路的資料包上的Ether型別。

它實現了非IP第2層協定在無線網狀網中的無縫傳輸，擴展了各種工業應用的覆蓋範圍和功能。

Ether type是乙太網幀中兩個二進位制八位數的欄位，表示負載中封裝的是哪種型別的協定。

除了保留的Ether型別外，使用者還可以選擇允許特定的Ether型別、第2層Ether型別和Ethernet-I資料包。資料包過濾在MPLS隧道的輸入/輸出點完成。

出口點始終為網路的網狀端，入口點可以是固定基礎架構設定中的網狀點，也可以是流動性設定中的車輛無線電。

許多工業裝置和系統依賴傳統協定（如Modbus、DNP3或運行在OSI模型第2層的專有協定）。  第2層網狀透明允許這些裝置通過無線網狀網路無縫通訊，即使它們不是基於IP的。

CLI組態

檢測和新增乙太網型別

預設情況下，允許Profinet資料包0x8892的乙太網型別和QNet 0x8204的乙太網型別。

1. 可以使用下面的命令顯示檢測到的以太型別清單。

MP#show mpls ether-filter

Ether-type   Direction       Description

0x6002       INGRESS         ---

0x86DD       INGRESS         IPv6

0x8035       INGRESS         RARP

2. 可以使用以下命令新增檢測到的以太型別或所有可用的以太型別。

MP#config mpls ether-filter allow-list add 0x86DD

MP#write

MP#reload

MP#config mpls ether-filter allow-list add all

MP#write

MP#reload

3. 可以從運行配置中檢查新增的乙太網型別配置。

MP#show run

4. 特定的Ether型別也可從allow-list中刪除。

MP#config mpls ether-filter allow-list delete 0x86DD

MP#write

MP#reload

5. 還可使用以下命令清除檢測到的以太型別。

MP#config mpls ether-filter table clear

GUI配置

存取點的GUI中可以進行相同的組態（在CURWB模式下）。 導覽至GUI側面板上Advanced Settings底下的Ethernet filter欄位。

通過選中所有Ether型別的覈取方塊來允許所有Ether型別。

僅允許特定乙太網型別

取消選中Allow all ethernet types選項並新增所需的乙太網型別。按一下Save and Apply執行更改。

按一下GUI上的Clear detected選項，清除檢測到的乙太網型別

保留乙太網型別

某些乙太網型別是保留的，無法從清單中新增或刪除。

任何使用它的嘗試都會導致錯誤，如下所示：

Ethernet 1協定

也可以從CLI或GUI阻止或允許乙太網1協定。

MP#config mpls ether-filter ethernet-I block

MP#write

MP#show run

MP#config mpls ether-filter ethernet-I forward

MP#write

MP#show run

在無線電的GUI中，可以選中Allow Ethernet 1 protocols覈取方塊以允許並且取消選中該覈取方塊以阻止乙太網1幀。按一下Save and Apply以應用更改。