目錄

簡介

問題：ASR5500容量升級卡插槽選擇。

解決方案

目錄

簡介

本文檔介紹如何選擇插入ASR5500上新卡的插槽。

附註：這些只是最佳實踐，裝置可以工作，即使它們未被遵循。

問題：ASR5500容量升級卡插槽選擇。

如果通過新增新的卡進行ASR5500的容量升級，則選擇應該插入該卡的確切插槽並不像看起來那麼簡單。

解決方案

在正式文檔中，在《ASR5500安裝指南》中提供了具有建議卡插槽分配的清單（請檢視正式文檔獲取最新表）

插槽

卡序列

需求

機箱背面

1

DPC-5或UDPC-5

可使用：

2

DPC-3或UDPC-3

所有系統都需要

3

DPC-1或UDPC-1

所有系統都需要

4

DPC-7或UDPC-7

可使用：

5

MIO-1或UMIO-1

所有系統都需要

6

MIO-2或UMIO-2

所有系統都需要

7

DPC-8或UDPC-8

可使用：

8

DPC-2或UDPC-2

所有系統都需要

9

DPC-4或UDPC-4

所有系統都需要

10

DPC-6或UDPC-6

可使用：

機箱正面

11

SSC-2

所有系統都需要

12

SSC-1

所有系統都需要

13

FSC-6

可使用：

14

FSC-4

所有系統都需要

15

FSC-2

所有系統都需要

16

FSC-3

所有系統都需要

17

FSC-1

所有系統都需要

18

FSC-5

可使用：

19

保留

20

保留

這些分配基於向卡插槽供電的多個電源平面。

選擇插槽插入新卡時，建議遵循相同的原則，以確保所有電源平面之間的功率負載相等。

4個電源平面為各種ASR5500機箱元件供電。下表總結了電源平面和卡插槽之間的連線。

卡型別

插槽

平面1

平面2

平面3

平面4

後卡

DPC或UDPC、DPC2

1

—

—

—

是

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

2

—

—

—

是

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

3

—

—

—

是

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

4

—

是

—

—

MIO或UMIO

5

—

是

—

—

MIO或UMIO

6

—

—

是

—

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

7

—

—

是

—

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

8

是

—

—

—

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

9

是

—

—

—

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

10

是

—

—

—

前卡

SSC

11

—

是

—

—

SSC

12

—

是

—

—

FSC

13

是

—

—

—

FSC

14

—

—

是

—

FSC

15

—

—

是

—

FSC

16

—

是

—

—

FSC

17

—

是

—

—

FSC

18

—

—

—

是

保留

19

—

—

是

—

保留

20

—

—

是

—

風扇托架

上限

頂端

—

—

是

—

低

底部

—

是

—

—

下表總結了各種機箱元件的最大功率要求

卡

最大功率

FSC

150瓦

SSC

10瓦

MIO或UMIO

650瓦

DPC或UDPC

630瓦

DPC2或UDPC2

760瓦

風扇托架單元

正面

每台60瓦（每個機箱2瓦）

背面

每台940瓦（每個機箱2瓦）

附註：有4個風扇托架單元：下後風扇托架、上後風扇托架、下前風扇托架、上前風扇托架。

根據上面列出的表格，我們可以進行計算以確定將下一張卡插入哪個插槽。

在ASR5500部署中，根據官方建議佈置卡，每個電源平面上的電源負載如下（假設使用UDPC卡）：

平面1:UDPC8+ UDPC9 = 1260W

平面2:MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+下部風扇托架後部+下部風扇托架前部= 1970瓦

平面3:MIO6+FSC14+FSC15+上部風扇托架後部+上部風扇托架前部= 1950瓦

平面4:UDPC12+ UDPC3 = 1260 W

可以清楚地看到，平面1和4上的電源負載較低，因此將新的UDPC卡插入連線到平面1或平面2的一個空閒插槽（即插槽10或1）中是有意義的。

在這種情況下，所有平面上的功率分佈幾乎相等

平面1:UDPC8+ UDPC9 + UDPC 10= 1890W

平面2:MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+下部風扇托架後部+下部風扇托架前部= 1970瓦

平面3:MIO6+FSC14+FSC15+上部風扇托架後部+上部風扇托架前部= 1950瓦

平面4:UDPC2 + UDPC3 + UDPC 1 = 1890 W

其他卡(FSC)的計算相同