目錄

簡介

GPIO訪問失敗的連續消息

低於5.0(3)N2(1)的Nexus 5000和NX-OS版本

Nexus 5000和NX-OS版本5.0(3)N2(1)或更高版本

Nexus 7000

FEX電源的其它故障消息

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹思科交換矩陣擴展器(FEX)電源的故障消息和常規故障排除過程。

GPIO訪問失敗的連續消息

在本例中，日誌顯示通用輸入/輸出(GPIO)訪問失敗的連續消息：

%SATCTRL-FEX133-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-133 Module 1: Runtime diag

detected major event: GPIO access failure

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 1

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 2

適當的解決方案取決於Nexus 5000或Nexus 7000上的軟體版本。

低於5.0(3)N2(1)的Nexus 5000和NX-OS版本

這是一個已知的表面問題；請參閱思科錯誤ID CSCtl77867(FEX PS運行時診斷檢測到重大事件：GPIO訪問失敗)。 解決方案是重新載入FEX或升級到版本5.0(3)N2(1)或更高版本。

Nexus 5000和NX-OS版本5.0(3)N2(1)或更高版本

請參閱Cisco錯誤ID CSCtz84683（在FEX上看到持續GPIO訪問故障消息）。

附註：只有序列號以DTN開頭的FEX電源受到影響；序列號以LIN開頭的電源不受影響。

Nexus 7000

請參閱思科錯誤ID CSCtr77620(FEX:電源1上的系統次要警報和已恢復)。

FEX電源的其它故障消息

此示例顯示FEX電源的其他故障消息：

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Module 1: Runtime diag detected major event:

Voltage failure on power supply: 1

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 System minor alarm on power supply 1: failed

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Recovered: System minor alarm on power

supply 1: failed

解決這些問題的方法包括：

1. 重新拔插FEX電源；使用冗餘電源確保電源不會離線。

2. 提交FEX電源的退貨許可(RMA);使用冗餘電源確保電源不會離線。

3. 對第二個電源重複這些步驟。

疑難排解

故障排除的第一步是檢查硬體和電源問題。如果存在軟體問題，即使交換硬體，錯誤消息也會繼續。

檢視並回答以下問題，以幫助定義失敗的情況：

1. 有多少個FEX電源受到影響？

2. 對於輕微的警報，您是否交換了輸入源，這是否產生了任何影響？

3. 是否有其他FEX電源出現問題？

4. 您是否有其他相同電源的盒？

5. 您更換電源線了嗎？

6. 環境中是否有電源浪湧或故障？

收集這些命令的輸出，以調查故障：

- show sprom fex 100 all

- show logging log |不更多

- show tech fex 100 |不更多

- attach fex 100

- show platform software satctrl trace

附註：使用命令查詢工具(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的更多資訊。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems