目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

尋找軟體版本

軟體映像

升級程式

常見錯誤

簡介

本檔案介紹升級或降級裝置軟體的各個方面。

作者：思科TAC工程師Patricia Garcia。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於工業乙太網(IE)1000平台和1.6和1.7軟體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

註:不能使用命令列介面(CLI)安裝、升級或降級裝置軟體，只能通過超文本傳輸協定(HTTP)訪問。

尋找軟體版本

用於Cisco軟體升級的IOS檔案儲存在系統主機板快閃記憶體裝置(flash:)上。

要檢視IE 1000使用的當前IOS，請導航到主控制面板，該資訊位於Switch information>Active Image中。

軟體映像

思科下載頁面。

https://software.cisco.com/download/home/286307896/type/286309642/release/

版本

檔案名稱

1.8.2

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.2.bin

1.8.1

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.1.bin

1.8.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.0.bin

1.7.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

1.6

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

1.3

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.3.bin

注意:升級進行時，請勿重新啟動交換機。

升級程式

步驟1.將新映像複製到交換器。「裝置管理器」提供從使用的PC本地載入檔案的選項，或者從簡單檔案傳輸協定(TFTP)伺服器載入檔案。

導覽至Admin>File Management>Software Upgrade。在「選擇檔案」按鈕上選擇。

載入檔案後，選擇upload按鈕。

步驟2.如果通過Secure Shell(SSH)或HTTP訪問交換機，請確認升級完成後使用的IOS。

Switch# show version

MAC Address : cc-70-ed-d1-16-80

Previous Restart : Cold

System Contact :

System Name : Switch

System Location :

System Time : 2021-04-15T18:41:55+00:00

System Uptime : 00:05:31

Bootloader

----------

Image : RedBoot (bootloader)

Version : version 1_31-8c579cc

Date : 15:14:13, Jun 1 2016

Active Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin (primary)

Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

Backup Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin (backup)

Version : 1.7.0#2018-05-02T18:19:37+00:00

Date : 2018-04-30T15:34:08+05:30

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

------------------

SID : 1

------------------

Chipset ID : VSC7428

Board Type : IE-1000-8P2S-LM

Port Count : 10

Product : Cisco IE1000 Switch

Software Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Build Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Code Revision : 510f5011c13892039fba9df91dda1ebf7e4fd752

附註：若要檢視在Web使用者介面(WebUI)上反映的更改，請關閉會話並從瀏覽器清除cookie。

常見錯誤

識別碼

說明

CSCvh19579

在瀏覽器中鍵入Device IP後，將出現Username/Password頁面。輸入詳細資訊後，啟動DM大約需要20秒。