目標

本文的目標是提供CBS350交換機的通用SNMPv3對象識別符號(OID)清單。

適用裝置

- CBS350交換器

簡介

簡易網路管理通訊協定(SNMP)是一種網際網路標準通訊協定，用於管理IP網路上的裝置。SNMP消息用於檢查和傳遞有關受管對象的資訊。SNMP使用管理資訊庫(MIB)在包含對象識別符號(OID)的分層或樹結構名稱空間中儲存可用對象。OID標識MIB層次結構中可通過SNMP讀取或設定的資訊。

SNMP第3版功能通過網路驗證和加密資料包，提供對裝置的安全訪問。

本文提供CBS350交換機的常見SNMPv3 OID清單。

SNMP OID

MIB對象名稱

OID

值清單

說明

系統描述

1.3.6.1.2.1.1.1.0

DisplayString

系統描述

entPhysicalSoftwareRev

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

DisplayString

物理實體的供應商特定軟體修訂字串。

entPhysicalSerialNum

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

DisplayString

物理實體的供應商特定序列號字串。

entPhysicalMfg名稱

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

DisplayString

此物理元件的製造商名稱。

sysUptime

1.3.6.1.2.1.1.3.0

時間戳

sysUpTime的值。

rlCpuUtilDuringLastSecond

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0 - 100

上一秒內裝置CPU使用率的百分比。

rlCpuUtilDuringLastMinute

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0 - 100

前一分鐘內的裝置CPU使用率百分比。

rlCpuUtilDuringLast5分鐘

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0 - 100

過去5分鐘內裝置CPU使用率的百分比。

rlPhdUnitEnvParamTempSensorValue

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

EntitySensorValue

正在檢測感測器的當前值。

rlPhdUnitEnvParamFan1Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 嚴重，4 — 關機

5 — 不存在，6 — 無法運行

正在檢測的FAN 1的強制狀態。

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 嚴重，4 — 關機

5 — 不存在，6 — 無法運行

正在檢測的FAN 2的強制狀態。

rlPhdUnitEnvParamFan3Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 嚴重，4 — 關機

5 — 不存在，6 — 無法運行

正在檢測的FAN 3的強制狀態。

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 嚴重，4 — 關機

5 — 不存在，6 — 無法運行

正在檢測的FAN 4的強制狀態。

rlPhdUnitEnvParamFan5Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 嚴重，4 — 關機

5 — 不存在，6 — 無法運行

正在檢測的FAN 5的強制狀態。

指令

SNMP get命令如下所示：

Snmpget -v 3 -u使用者名稱 — a AUTH-METHOD -A "AUTH-PASSWORD" -x隱私方法 — X "PRIV-PASSWORD" -l authPriv SWITCH-IP-ADDRESS

範例

以下是SNMP get指令的範例。

結果

此處顯示了CBS350-16XTS的字串返回。其中列出了韌體版本、序列號、製造商、系統運行時間、前一秒的CPU使用率、前一分鐘的CPU使用率、前5分鐘的CPU使用率、當前溫度和風扇狀態。此CBS350型號有三個風扇顯示正常狀態。風扇4和5不存在。

結論

現在，您已經瞭解了CBS350交換機的一些常見SNMPv3 OID。