目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

UCS C系列M5伺服器元件與風扇策略和風扇噪音的關係

每個元件如何影響風扇策略

風機入口溫度與PWM和FAN的關係

相關資訊

簡介

本文說明統一計算伺服器(UCS)C系列M5伺服器元件與風扇策略和風扇噪音的關係。請注意，不同的配置伺服器和不同的伺服器型號在比較時會產生更多的風扇噪音。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- C220M5

- C240M5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

脈寬調制(PWM)是特定風扇模型平均風扇速度的測量值，以最大每分鐘轉數(RPM)的百分比(%)表示。

特定元件會影響思科伺服器的FAN策略。如果新增新的內部硬體，可能會因要求而更改風扇策略，並可能導致平均風扇速度和噪音級別不同。

UCS C系列M5伺服器元件與風扇策略和風扇噪音的關係

每個元件如何影響風扇策略

PID

卡的名稱

最小風扇配置檔案

類別

版本

C220M5

C240M5

UCSC-GPU-7150x2

AMD FirePro S7150x2

高功率

3

惠普

不適用

適用

UCSC-PCIE-BD16GF

Emulex LPe31002雙埠16G FC HBA

平衡

2

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-BS32GF

Emulex LPe32000單埠32Gb FC HBA

平衡

2

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-BD32GF

Emulex LPe32002雙埠32Gb FC HBA

平衡

2

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-IRJ45

英特爾乙太網伺服器介面卡I350-T4

平衡

2

惠普

適用

適用

N2XX-AIPCI01

Intel X520-DA2 10 Gbps 2埠NIC

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-ID10GC

Intel(R)X550-T2 SagePond 2x10GB 10GBaseT

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-ID40GF

Intel(R)XL710-QDA2 SpiritFalls 2個40GB QSFP+

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-ID10GF

Intel(R)X710-DA2 EagleFountain 2x10GB SFP+

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-IQ10GF

Intel(R)X710-DA4 EagleFountain 4x10GB SFP+

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-IQ10GC

Cisco(R)乙太網融合NIC X710-T4

高功率

3

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-ID25GF

Cisco(R)乙太網路融合NIC XXV710-DA2

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-MLOM-IRJ45

Intel(R)I350-mLOM 1 Gbps網路控制器

低功耗

1

惠普

適用

適用

Cisco 12G SAS模組化Raid控制器

低功耗

1

惠普

適用

不適用

UCSC-RAID-M5

Cisco 12G模組化RAID控制器，帶2GB快取記憶體

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-SAS-M5

Cisco 12G模組化SAS HBA（最多16個驅動程式）

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-9400-8E

Cisco 9400-8E 12G SAS HBA

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-RAID-M5HD

含4GB快取的Cisco 12G模組化RAID控制器

低功耗

1

惠普

不適用

適用

UCSC-SAS-M5

Cisco 12G模組化SAS HBA（最多26個驅動器）

低功耗

1

惠普

不適用

適用

UCSC-GPU-M10

Nvidia M10 P2405-070

高功率

3

惠普

不適用

適用

UCSC-GPU-M60

Nvidia TESLA M60

高功率

3

惠普

不適用

適用

UCSC-GPU-P100-12G

Nvidia GP100 PCIe PH400-201被動，250W，FF 3.0,16GB

最大功率

4

惠普

不適用

適用

UCSC-GPU-P100-16G

Nvidia GP100 PCIe PH400-202被動，250W，FF 3.0,12GB

最大功率

4

惠普

不適用

適用

UCSC-GPU-P4

Nvidia P4(PG414-200)，被動，75W，8GB PCIe卡

高功率

3

惠普

適用

適用

UCSC-GPU-P40

Nvidia P40(PG610-200)，被動，250W，FF 3.0,24GB PCIe卡

高功率

3

惠普

不適用

適用

UCSC-GPU-V100

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203,300W，16GB

高功率

3

惠普

不適用

適用

UCSC-GPU-V100-32

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203,300W，32GB

高功率

3

惠普

不適用

適用

UCSC-PCIE-QD25GF

Qlogic QL-41212 25GbE介面卡

高功率

3

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-QD40GF

Qlogic QL-45412 40GbE介面卡

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-QD16GF

Qlogic QLE2692雙埠16G FC

平衡

2

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-QD32GF

Qlogic QLE2742雙埠32G FC HBA

平衡

2

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-C40Q-03

UCS VIC 1385 40Gb 2埠CNA QSFP+

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-MLOM-C40Q-03

UCS VIC 1387 40Gb 2埠QSFP+

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-MLOM-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1457 MLOM

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-PCIE-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1455

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-F-H16003

Cisco HHL AIC 1.6TB HGST SN250 NVMe

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-NVME-H32003

Cisco HHL AIC 3.2TB HGST SN260 NVMe

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-NVME-H64003

Cisco HHL AIC 6.4TB HGST SN260 NVMe

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-NVME-H38401

Cisco HHL AIC 3.8TB HGST SN260 NVMe

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCSC-NVME-H76801

Cisco HHL AIC 7.7TB HGST SN260 NVMe

低功耗

1

惠普

適用

適用

UCS C系列伺服器支援4個風扇策略、低功率、平衡、高功率和最大功率。導覽至CIMC UI > Compute > Power Policies以尋找設定。

最低允許風扇速度是伺服器入口空氣溫度和應用的風扇策略的函式。

風機入口溫度與PWM和FAN的關係

入口溫度

聲音模式策略

低功耗策略

平衡策略

高功率策略

最大功率策略

[思]

[PWM %]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

範例：在23°C入口空氣溫度，在應用最大功率策略時，最小允許風扇速度為60%脈寬調制(PWM)。在23°C進口空氣溫度下，低功耗策略最低風扇速度為20% PWM。

相關資訊

- 第54頁上的UCSM配置指南介紹了風扇策略配置的最佳實踐

- CSCvj78750DOC錯誤 |在M5伺服器規格表或安裝指南中提及最大風扇速度

- CSCvj21242UCSC M5伺服器風扇的風扇速度高於M4，未設定警報的上限。

- CSCvm27310策略採用NVidia GPU P40的最大功耗而不是高功耗策略。

- CSCvd37009C系列風扇策略覆蓋 — 卡'未知卡PCI-Id:0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9'

- CSCvi9762C240-m5風扇策略覆蓋 — 卡「未知卡PCI-Id:0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9」

- CSCvf38379AIR-CT5520-K9或AIR-CT8540-K9可能無法啟動，在安裝快取卡時顯示致命錯誤。

- 技術支援與文件 - Cisco Systems