目錄

簡介

連線到感測器CLI

重要目錄

Config.yml

PCAP捕獲

從IoX感測器檢索檔案

本地管理員GUI

透過TFTP複製檔案

感測器健康狀況

狀態

處理狀態

diag檔案中的關鍵資訊

簡介

本文說明使用IoX Sensor on Cyber Vision解決方案時進行故障排除所需的基本要素。

連線到感測器CLI

不能直接訪問感測器應用程式。首先，需要通過SSH連線到交換機。然後，使用show命令列出其上運行的應用程式。

Show app-hosting list

驗證是否已安裝該應用程式並記錄其名稱。然後，鍵入（其中「ccv_sensor_iox_arch64」是本示例中的應用程式名稱）

app-hosting connect appid ccv_sensor_iox_aarch64 session

重要目錄

Config.yml

它是一個重要的配置檔案，記錄流量、協定和埠資訊配置設定。可在以下位置找到該檔案：

/iox_data/etc/flow

PCAP捕獲

從GUI運行和觸發的捕獲位於

/iox_data/var/flow/log/pcap

從IoX感測器檢索檔案

本地管理員GUI

從本地管理器GUI導航到應用，然後「App-DataDir」頁籤將顯示/iox_data/appdata目錄中存在的檔案

應用程式下的「日誌」頁籤將顯示/iox_data/logs中的檔案。

透過TFTP複製檔案

從感測器的CLI中，可以使用以下命令將檔案複製到遠端TFTP伺服器：

tftp -p -l /iox_data/appdata/

-r

感測器健康狀況

從Center GUI導航到Administration → Sensors（管理）→ Management（感測器管理），檢視Sensor（感測器）詳細資訊。以下是可用的連線狀態和處理狀態

狀態

— 新

— 請求掛起

— 已授權

— 已斷開連線

已連線

— 未知

-SSH

處理狀態

— 未註冊

— 已斷開連線

— 正在等待資料

— 掛起資料

— 正常處理

diag檔案中的關鍵資訊

日期 — 報告運行診斷的時間

Ip_addr — 報告所有已配置介面的IP地址和網路資訊。

Ip_route — 報告配置的網關

Journal_errors — 報告未能啟動的服務

Journal_sensorsyncd — 報告TLC連線資訊

記憶體 — 報告正在使用的記憶體量

sbs-version — 報告主版本和生成日期

sensor-enroll.conf — 報告註冊包上配置的IP

top — 在12秒內報告4個「top」命令，按CPU排序