目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

我需要哪根電纜？

乙太網佈線指南

乙太網版本2和IEEE 802.3物理特性

快速乙太網聯結器引出線RJ-45

100BaseTX RJ-45聯結器

100 Mbps傳輸的規格和連線限制

IEEE 802.3u物理特性

乙太網10BaseT:RJ-45

10-Mbps 10BaseT的電纜規格

10BaseT埠引腳佈局

直通10BaseT電纜（RJ-45到RJ-45）

RJ-45直通（乙太網）電纜引腳佈局

RJ-45交叉（乙太網）電纜引腳佈局

RJ-45滾動（控制檯）電纜引腳佈局

相關資訊

簡介

本文檔提供乙太網100BaseTX和10BaseT電纜的准則和規格。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據軟體和硬體版本：

- 乙太網100BaseTX和10BaseT電纜

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

我需要哪根電纜？

下表可幫助您確定進行設定所需的電纜型別。

集線器

交換器

路由器

工作站

集線器

交叉

交叉

直的

直的

交換器

交叉

交叉

直的

直的

路由器

直的

直的

交叉

交叉

工作站

直的

直的

交叉

交叉

乙太網佈線指南

下表列出了10BaseT和100BaseTX電纜的乙太網佈線指南。

規格

10基特

100BaseTX

每個網路的最大分段數

5

- 使用I類中繼器：1

- 使用II類中繼器：2

最大跳數^1

4

- 使用I類中繼器：無

- 使用II類中繼器：1

每個網段的最大節點數

1024

1024

所需的電纜型別

UTP，3類、4類或5類

UTP 5類或遮蔽雙絞線(STP)

1跳數=用於測量源與目的地之間距離的路由度量。

乙太網版本2和IEEE 802.3物理特性

下表列出了不同乙太網電纜的乙太網版本2和IEEE 802.3物理特性。

乙太網路

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10基特

資料速率(Mbps)

10

10

10

10

信令方法

基帶

基帶

基帶

基帶

最大段長度(m)

500

500

185

100（非遮蔽雙絞線 — UTP）

媒體

50歐姆同軸（厚）

50歐姆同軸（厚）

50歐姆同軸電纜（薄）

非遮蔽雙絞線(UTP)

拓撲

匯流排

匯流排

匯流排

星形

快速乙太網聯結器引出線RJ-45

100BaseTX RJ-45聯結器

快速乙太網RJ-45埠主動終止線對4和5以及線對7和8。共模終止可以降低電磁干擾(EMI)和對共模源的敏感性。

下表顯示了RJ-45聯結器引腳的引腳和相應的訊號。

RJ-45聯結器引出線

引腳

訊號

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

100 Mbps傳輸的規格和連線限制

下表列出了100 Mbps傳輸的電纜規格和連線限制。

引數

RJ-45

MII

SC型別

電纜規格

5類2、UTP3、22至24 AWG^4

3類、r類或5類、150歐姆UTP或STP或多模光纖

62.5/125多模光纖

最大電纜長度

-

0.5米（1.64英尺）(MII到MII電纜^5)

-

最大段長度

100米（328英尺），用於100BaseTX

100BaseFX 1米（3.28英尺）6或400米（1312英尺）

100米（328英尺）

最大網路長度

200米（656英尺）6(帶一個中繼器)

-

200米（656英尺）6(帶一個中繼器)

2符合EIA/TIA-568或EIA-TIA-568 TSB-36標準。

3 Cisco Systems不提供5類UTP RJ-45或150歐姆STP MII電纜。這兩款機型均可在商業上買到。

4 AWG =美國線規。該標準由EIA/TIA-568標準規定。

5這是連線埠配接器上MII連線埠和適當收發器之間的纜線。

6此長度是重複分段上的任意兩個站之間的具體長度。

IEEE 802.3u物理特性

下表列出乙太網100BaseT電纜的IEEE 802.3u物理特性。

引數

100基特

資料速率(Mbps)

100

信令方法

基帶

最大段長度（米）

DTE7和中繼器之間100米

媒體

RJ-45:5類UTP MII:3類、4類或5類150歐姆UTP或STP，帶適當收發器

拓撲

星型/集線器

7 DTE =資料終端裝置。

乙太網10BaseT:RJ-45

本節討論10-Mbps 10BaseT電纜的電纜規格，並介紹不同的10BaseT埠引腳佈局。

10-Mbps 10BaseT的電纜規格

下表列出了10 Mbps 10BaseT電纜的規格。

引數

RJ-45

電纜規格

3類或5類UTP，帶22至24 AWG

最大段長度

10BaseT為100米（328英尺）

最大網路長度

2,800米（9,186英尺）（帶四個中繼器）

10BaseT埠引腳佈局

下表列出了10BaseT埠引腳佈局。

8針^8

說明

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

8針腳4、5、7和8未使用。

直通10BaseT電纜（RJ-45到RJ-45）

下表列出了直通10BaseT電纜的埠引腳佈局。

RJ-45引腳

訊號

方向

RJ-45引腳

1

TX+

—>

1

2

TX-

—>

2

3

RX+

<—

3

4

-

-

4

5

-

-

5

6

RX-

<—

6

7

-

-

7

8

-

-

8

檢查彩色電線的順序以確定RJ-45電纜的型別，如下所示：

- 直通 — 電纜兩端的彩色電線順序相同。

- 交叉 — 電纜一端的第一（最左側）彩色線是電纜另一端的第三根彩色線。

- 捲起 — 電纜一端的彩色電線與電纜另一端的彩色電線的順序相反。

RJ-45直通（乙太網）電纜引腳佈局

下表列出了乙太網RJ-45直通電纜的引腳佈局。

訊號

引腳

引腳

訊號

TX+

1

1

TX+

TX-

2

2

TX-

RX+

3

3

RX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

6

RX-

-

7

7

-

-

8

8

-

RJ-45交叉（乙太網）電纜引腳佈局

下表列出了乙太網RJ-45交叉電纜的引腳佈局。

訊號

引腳

引腳

訊號

TX+

1

3

RX+

TX-

2

6

RX-

RX+

3

1

TX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

2

TX-

-

7

7

-

-

8

8

-

RJ-45滾動（控制檯）電纜引腳佈局

下表顯示了RJ-45反轉控制檯電纜的引出線。

訊號

引腳

引腳

訊號

RTS

1

8

CTS

DTR

2

7

DSR

TxD

3

6

RxD

GND

4

5

GND

GND

5

4

GND

RxD

6

3

TxD

DSR

7

2

DTR

CTS

8

1

RTS

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems