目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

在CPAM伺服器上配置SMTP

從CPAM客戶端配置自動化規則

從CPAM客戶端配置自動化規則

簡介

本檔案介紹如何使用自動化規則監控思科實體存取管理員(CPAM)閘道。如果任何網關將其狀態更改為「關閉」或「未知」，將通過電子郵件發出通知。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CPAM 1.4.x或CPAM 1.5.x

- SMTP伺服器和埠

- 電子郵件地址

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

在CPAM伺服器上配置SMTP

步驟 1.登入CPAM Administration頁面，如下圖所示：

步驟 2.導覽至Setup > Email,Configure the Simple Mail Transfer Protocol(SMTP)Server Address and Email Address，如下圖所示：

步驟 3.按一下「Update」。

步驟 4.在測試中按一下。(CPAM伺服器將測試電子郵件傳送到電子郵件地址)。

步驟 5.登入到CPAM客戶端

從CPAM客戶端配置自動化規則

步驟 1.導覽至Doors > Hardware，如下圖所示：

步驟 2.按一下右鍵Automation Driver，選擇Edit。

步驟 3.導航到SMTP伺服器設定，並填寫所有SMTP詳細資訊

- 主機 — SMTP伺服器地址

- 檢查使用身份驗證

- 使用者名稱 — 使用者ID

- 密碼

- 埠 — 25

- 發件人電子郵件地址 — 以上使用者的電子郵件地址。

步驟 4.導覽至Events & Alarms> Global IO，如下圖所示：

步驟 5.如圖所示，按一下Add。

步驟 6.輸入Name並選擇Location樹。

步驟 7.觸發器，依次選擇EDIT和Event

步驟 8.在Edit Filter中按一下，如下圖所示：

導航到General > Log Code。  選擇以下日誌代碼

- 裝置：未知

- 網關控制器：關閉

- 網關控制器：未知

- 網關介面：關閉

- 模組關閉

- 從優先順序中選擇事件

選擇裝置。選擇以下型別

- 閘道控制器

- 網關介面

- 網關模組

- 轉至Device， Choose all gateways。

步驟 9.按一下「OK」

步驟 10.按一下Add，選擇Sanity Report Action > Gateways that are offline

步驟 11.按一下Save and Close。

步驟 12.導覽至Notification，然後按一下New，如下圖所示：

步驟 13.選擇型別郵件。

步驟 14.按一下Add，選擇Specific Email Address並輸入要傳送通知的電子郵件地址（還可以將電子郵件地址新增到CC和BCC），如下圖所示：

步驟 15.按一下「Save and Close」。

步驟 16.按一下「OK」（確定）。

從CPAM客戶端配置自動化規則

手動呼叫自動化規則

1. 導航至Doors > Hardware。

2. 按一下右鍵「Automation（自動化）」驅動程式。

3. 按一下Invoke Automation Rule，選擇Rule Gateway_Offline。按一下「OK」（確定）。

配置的電子郵件地址應該作為附件接收離線網關清單的附件。