目录

简介

问题

解决方案

简介

概述了每当对主板执行RMA时CIMC访问的恢复步骤

没有VGA输出。 如果没有KVM（键盘、视频、鼠标）访问，则无法

连接到CIMC以执行固件操作活动。

问题

UCS C系列主板更换需执行RMA。

新的RMAd主板固件更低，因此无法支持新的V4 CPU。

如果没有KVM访问，工程师将无法访问CIMC以闪存更高版本 支持V4 CPU的版本BIOS。

这可能导致旧CPU和/或更换主板出现不必要的RMA。

解决方案

如果BIOS不支持已安装的新V4 CPU，则它将无法通过加电自检(POST)，并且没有VGA输出。

如果没有本地KVM访问，则无法从KVM将新主板CIMC IP设置为闪存BIOS。

CIMC IP地址默认设置为DHCP。即使C系列服务器未完成开机自检，也可以访问CIMC。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M4/install/C220M4/install.html

按照以下步骤从出厂默认设置中通过DHCP分配CIMC IP:

1.将服务器背面的共享LOM（端口1）连接到充当DHCP服务器的设备。

2.重新启动C系列。

3.如果从上游设备获取DHCP租用，请向网络管理员确认分配给主机的IP地址。然后通过HTTPS浏览该IP地址以进一步配置CIMC。

4.或者，我们可以连接一台Microsoft Windows笔记本电脑来充当DHCP服务器。 选择共享LOM（LOM端口1或端口2）中可用但不是专用CIMC“M”端口的任何端口。（下面步骤）

在Windows中配置IP设置：

在Windows 7中，您可以按如下方式配置网络设置。

请注意，其他Windows版本将有不同的方法来访问网络设置。

转至“控制面板”>“网络和共享中心”>“本地连接”>“属性”>“Internet协议版本”

相应网络设置的示例如下所示：

IP 地址192.168.1.2

子网掩码:255.255.255.0

使用TFTP32d/TFTP64d通过DHCP分配IP地址：

1. 下载TFTP32d/TFTP64d

2. 配置DHCP服务器设置，将IP地址分配到与笔记本电脑网卡相同的本地子网。

1. 确保将DHCP绑定到笔记本电脑网卡。

2. 当服务器启动时，您应该在DHCP日志中看到分配的IP地址。您还可以检查笔记本电脑上的arp表。

***请确认WINDOWS防火墙已禁用或无法正常运行***