目录

简介

硬件传感器- IC3000

Cyber Vision 4.3.0版之前

Cyber Vision 4.3.0版或更高版本

网络传感器

简介

本文档介绍Cisco Cyber Vision网络和硬件传感器的传感器CLI登录过程。

硬件传感器- IC3000

Cyber Vision 4.3.0版之前

注意：在Cyber Vision 4.3.0版之前，IC3000传感器部署为思科IOx中的虚拟机(VM)（思科IOs + linuX）是一个端到端应用框架，为思科网络平台上的不同应用类型提供应用托管功能)本地管理器。

以管理员用户身份登录到IC3000本地管理器界面(https://ip_address:8443)，导航到应用，然后点击管理应用选项。

选择App-info菜单，然后单击App Access部分中的Cisco_Cyber_Vision.pem选项，如下所示：

复制Cisco_Cyber_Vision.pem文件中存在的Rivest-Shamir-Addleman (RSA)密钥。

现在，请登录Cyber Vision Center CLI，然后创建一个新文件，其中包含文件中的RSA密钥内容。

例如，使用任何Linux编辑器时，vi编辑器（可视编辑器）都会创建一个文件并将RSA密钥文件的内容粘贴到该文件中(Cisco_Cyber_Vision.pem是本示例中的文件名)。

使用命令chmod 400限制对文件Cisco_Cyber_Vision.pem的权限。

现在，可以使用以下工具访问IC3000传感器控制台：

ssh -p {SSH_PORT} -i file_name appconsole@LocalManagerIP

例如，如果设置中配置的安全外壳(SSH)端口是22，Cisco_Cyber_Vision.pem是文件名，Local Manager IP地址(LMIP)是LocalManager的IP地址，则结果为ssh -p 22 -i Cisco_Cyber_Vision.pem appconsole@LMIP。

注意：每次重新启动交换机时，IC3000证书都会更改，因此需要重复此过程。

Cyber Vision 4.3.0版或更高版本

在4.3.0版中，用于IC3000格式的Cisco Cyber Vision传感器应用从VM更改为Docker。有关同一内容的更多详细信息，请参阅Cisco-Cyber-Vision_Release-Notes-4-3-0.pdf。

以管理员用户身份登录到IC3000本地管理器界面(https://ip_address:8443)，导航到应用，然后点击管理应用选项。

然后导航到App-Console选项卡以访问传感器应用。

网络传感器

登录相应的交换机CLI，然后使用以下命令复制传感器应用ID：

show app-hosting list

使用以下工具登录传感器应用：

app-hosting connect appid sensor_app_name session

例如，本例中为 app-hosting connect appid ccv_sensor_iox_x86_64 session。

屏幕截图中所示的提示符确认传感器登录成功。