目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

在CPAM服务器上配置SMTP

从CPAM客户端配置自动化规则

从CPAM客户端配置自动化规则

简介

本文档介绍如何使用自动化规则监控思科物理接入管理器(CPAM)网关。如果任何网关将状态更改为“关闭”或“未知”，将通过电子邮件通知该网关。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- CPAM 1.4.x或CPAM 1.5.x

- SMTP服务器和端口

- 电子邮件地址

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

在CPAM服务器上配置SMTP

步骤1:登录到CPAM Administration页，如图所示：

第二步：导航到Setup > Email，配置简单邮件传输协议(SMTP)服务器地址和邮件地址，如图所示：

第三步：单击更新。

第四步：单击Test。(CPAM服务器向电子邮件地址发送测试邮件)。

第五步：登录到CPAM客户端

从CPAM客户端配置自动化规则

步骤1:导航到Doors > Hardware，如图所示：

第二步：右键单击Automation Driver，选择Edit。

第三步：导航到SMTP服务器设置并填写所有SMTP详细信息

- 主机 — SMTP服务器地址

- 选中Use Authentication

- 用户名 — 用户ID

- 密码

- 端口 — 25

- 发件人电邮地址 — 以上用户的电邮地址。

第四步：导航至事件和警报> 全局IO，如图所示：

第五步：如图所示，单击Add。

第六步：输入Name并选择Location树。

步骤 7.触发器，依次选择EDIT和Event

步骤 8单击Edit Filter，如图所示：

导航到General > Log Code。  选择以下日志代码

- 设备：未知

- 网关控制器：关闭

- 网关控制器：未知

- 网关接口：关闭

- 模块关闭

- 从优先级中选择事件

选择设备.选择以下类型

- 网关控制器

- 网关接口

- 网关模块

- 转至Device， Choose all the Gateways。

步骤 9单击 OK

步骤 10单击Add，选择Sanity Report Action > Gateways that are offline

步骤 11单击Save and Close。

步骤 12导航到通知，单击新建，如图所示：

步骤 13选择类型电邮。

步骤 14点击Add，选择Specific Email Address并输入要向其发送通知的邮件地址（也可以将邮件地址添加到CC和BCC），如图所示：

步骤 15单击Save and Close。

步骤 16Click OK.

从CPAM客户端配置自动化规则

手动调用自动化规则

1. 导航到门>硬件。

2. 右键单击自动化驱动程序。

3. 单击Invoke Automation Rule，选择Rule Gateway_Offline。Click OK.

配置的电子邮件地址应该作为附件接收脱机网关列表的附件。