Contents

Introdução

Componentes Utilizados

Overview

Tipos de perfis de energia

Casos de uso

Configuração

Caso de uso 1: Perfil de energia regular

Mapeamento de perfil regular (CLI)

Mapeamento de perfil regular (GUI)

Caso de uso 2: Modo Verde/Eco (Perfil do Calendário)

Exemplo 1:

Mapeamento de perfis do calendário (CLI)

Mapeamento de perfis de calendário (GUI)

Exemplo 2:

Mapeamento de perfis do calendário (CLI)

Mapeamento de perfis de calendário (GUI)

Validação

No controlador de LAN sem fio (WLC)

No Ponto de Acesso

No Switch

Troubleshooting

No AP

No WLC

Problemas conhecidos

Introdução

Este documento descreve como configurar e solucionar problemas do AP Power Profile em Cisco Catalyst 9800 Wireless LAN Controllers (WLC).

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Controlador de LAN sem fio Cisco Catalyst 9800 Series

- Software versões 17.15.4d e 26.1.1

- C9130AXI-D

- CW9178I

- C9300-48UXM

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

A economia de energia do ponto de acesso é um recurso de gerenciamento de energia que:

- Reduz o consumo de energia durante os períodos de inatividade

- Suporta programação flexível e operação de baixo consumo de energia orientada por políticas

- Otimiza a eficiência da rede sem comprometer o desempenho

Tipos de perfis de energia

1. Política de energia fixa

A Política de Energia Fixa define os estados operacionais predefinidos para um AP. Para cada tipo de AP, o estado das interfaces (como rádios, USB, Ethernet e assim por diante) é pré-configurado nessas condições. O AP aplica primeiro os estados da interface com base na Política de Energia Fixa antes de considerar quaisquer configurações definidas no Perfil de Calendário.

2. Perfil de alimentação AP

O Perfil de energia do AP permite que os usuários definam uma lista priorizada de regras que controlam a redução da potência e o comportamento durante períodos ativos do calendário.

- As regras são aplicadas sequencialmente até que os requisitos de alimentação do AP sejam atendidos

- A configuração é genérica e aplicada no nível do perfil do AP

- O perfil do AP está associado a uma marca de site

Esse perfil determina como os APs operam quando o orçamento de Power over Ethernet (PoE) do switch é insuficiente.

Ele também suporta a funcionalidade de AP verde, onde o AP faz a transição para um modo de baixo consumo de energia com base em uma agenda de calendário associada (por exemplo, após o horário de trabalho).

3. Perfil do Calendário

O Calendar Profile permite o controle baseado em tempo da atividade da interface do AP.

- Permite a configuração de quais interfaces permanecem ativas ou inativas

- Aplica configurações com base em agendamentos de tempo definidos

Isso ajuda a automatizar as operações de economia de energia sem intervenção manual.

Tip: Para obter informações sobre os APs que suportam o recurso AP Power Save, consulte https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/feature-matrix/ap-feature-matrix.html.

Casos de uso

1. Modo de economia de energia - Perfil de energia regular

Com a introdução dos access points de rádio triplo e quádruplo, a potência necessária para a funcionalidade total excede o que o 802.3at pode oferecer. No entanto, muitas implantações ainda não têm suporte para 802.3bt.

Atualmente, o comportamento de AP (como potência de transmissão, cadeias de rádio, portas USB, uso de SFP etc.) é definido estaticamente ao operar em níveis de energia mais baixos (não 802.3bt), e os usuários têm controle limitado sobre esses parâmetros.

O perfil de energia regular aborda isso permitindo a redução controlada da potência com base na energia disponível.

Note: O perfil de energia regular para o recurso de economia de energia AP foi suportado para a versão 17.10 ou posterior.

2. AP em modo ecológico/econômico - modo de economia de energia (perfil do calendário)

O recurso AP verde fornece um modo de economia de energia em que os APs entram automaticamente em operação de baixa energia quando não há clientes conectados.

- Quando habilitados, os APs podem passar para um estado de repouso ou de redução de energia durante os períodos de baixo uso (por exemplo, após o horário comercial)

- Se um cliente tenta se conectar (com base nos limites configurados), o AP sai automaticamente do modo de economia de energia e muda para a política fixa apropriada

- Quando todos os clientes se desconectam, o AP retorna ao modo de economia de energia

- Somente o AP que lida com a conexão do cliente sai do modo de baixo consumo de energia; outros APs permanecem inalterados

O objetivo geral da política de energia é permitir que os usuários aloquem e gerenciem com eficiência a alocação e o orçamento de energia disponível em diferentes fontes de energia, como: 802.3af, 802.3at, 802.3bt (vários níveis).

Configuração

Caution: Para que o perfil de energia do AP seja aplicado no AP, a WLC e o relógio do AP devem estar em sincronia.

Caso de uso 1: Perfil de energia regular

- O perfil de energia regular opera independentemente do perfil do calendário

- A porta do switch deve fornecer energia reduzida para o perfil a ser aplicado no AP

Note: Apenas um perfil de energia regular pode ser aplicado de cada vez.

No exemplo abaixo, o access point 9130AXI está operando em um estado de energia degradado de 24.000 mW. Como o AP está recebendo energia degradada, o sistema aplica automaticamente o perfil de energia padrão sem a necessidade de qualquer perfil de calendário.

No AP

xo9130#show cdp inline_power

Power_Requested(mW) Power_Available(mW) Power_request-ID Power_management-ID

30000               24000             7114                   5

Mapeamento de perfil regular (CLI)

- Configure o perfil de energia de acordo com o requisito e aplique-o como um perfil regular.

(config)# wireless profile power simran-regular-profile-1

(config-wireless-power-profile)# 10 ethernet GigabitEthernet0 speed 2500Mbps

(config-wireless-power-profile)# 20 radio 24ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)# 30 radio 5ghz spatial-stream 4

(config-wireless-power-profile)# 40 radio 5ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)# exit

(config)# ap profile powermode

(config-ap-profile)# power-profile simran-regular-profile-1

(config-ap-profile)# end

- Mostrar perfil regular

#show ap profile name powermode detailed | sec Power profile

Power profile name            : simran-regular-profile-1

Mapeamento de perfil regular (GUI)

- Configuração > Marcas e perfis > Perfil de energia

- Aplicar e mostrar perfil regular

Configuração > Tags e perfis > AP JOIN > AP > Power Management

- Validar a aplicação do perfil no AP

Monitoramento > Sem fio > Estatísticas de AP

Configuração > Sem Fio > Pontos de Acesso > Selecionar o AP > Interfaces

Caso de uso 2: Modo Verde/Eco (Perfil do Calendário)

- Vários/diferentes perfis de energia de calendário recorrente podem ser aplicados.

- Quando a agenda do calendário está ativa, os APs entram no modo de economia de energia. Se um cliente se conecta (com base nos limites configurados), o AP sai do modo de economia de energia e aplica a política fixa. Quando o cliente se desconecta, o AP retorna ao modo de economia de energia

- Somente o AP que atende o cliente sai do modo de economia de energia.

Exemplo 1:

Este exemplo ilustra uma configuração de perfil de energia que desativa o rádio secundário de 5 GHz e opera o rádio primário de 5 GHz no modo 2x2. Essa configuração está vinculada a um agendamento diário executado das 21:32:00 às 22:00:00. Perfis semelhantes podem ser adaptados para acomodar diferentes cenários de rede, conforme necessário.

Mapeamento de perfis do calendário (CLI)

Configurar e mapear o perfil de energia e calendário

(config)# wireless profile power simran-powerprofile1

(config-wireless-power-profile)# 10 radio secondary-5ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)# 30 radio 5ghz spatial-stream 2

(config-wireless-power-profile)# exit

(config)# wireless profile calender-profile name simran-calendar-daily1

(config-calendar-profile)# recurrance daily

(config-calendar-profile)# start 21:32:00 end 22:00:00

(config-calendar-profile)# exit

(config)# ap profile powermode

(config-ap-profile)# calendar-profile simran-calendar-daily1

(config-ap-profile-calendar)# action power-saving-mode po

(config-ap-profile-calendar)# action power-saving-mode power-profile simran-powerprofile1

(config-ap-profile-calendar)# end

Mapeamento de perfis de calendário (GUI)

Configurar perfil de energia

Configuração > Marcas e perfis > Perfil de energia

Configurar Perfil do Calendário

Configuração > Marcas e perfis > Calendário

Mapear o perfil de energia e o perfil de calendário para o perfil de ingresso no AP

Configuração > Tags e perfis > AP Join > Select the AP join profile > AP > Power Management

Validar a aplicação do perfil no AP

Monitoramento > Sem fio > Estatísticas de AP > AP > Energia

Logs de console do AP quando o calendário é iniciado

xo9130#[*04/13/2026 21:35:31.1536] DOT11_CFG[1]: poe_power_mode: low_pwr_mode=5, allowed_tx_ant=3, allowed_rx_ant=3

[*04/13/2026 21:35:31.1615] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1 - Begin

[*04/13/2026 21:35:31.1634] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (mon1) is down

[*04/13/2026 21:35:31.1647] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1 - End

[*04/13/2026 21:35:31.1792] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr1v0) is down

[*04/13/2026 21:35:31.1840] DOT11_DRV[1]: Start Radio1 - Begin

[*04/13/2026 21:35:31.1852] wlan: [7277:I:ANY] ol_ath_set_config_param: OL_ATH_PARAM_RTT_SKIP_VDEV_RESTART: value: 1

[*04/13/2026 21:35:31.1870] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:35:31.1876] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: rtt_enable = 0 already configured, skip configuration

[*04/13/2026 21:35:31.1880] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: KERN_DEBUG

[*04/13/2026 21:35:31.1880]  setting the lci enble flag

[*04/13/2026 21:35:31.1896] DOT11_DRV[1]: Start Radio1 - End

[*04/13/2026 21:35:31.2121] DOT11_DRV[2]: Stop Radio2 - Begin

[*04/13/2026 21:35:31.2137] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (mon2) is down

[*04/13/2026 21:35:31.2152] DOT11_DRV[2]: Stop Radio2 - End

[*04/13/2026 21:35:31.2167] wlan: [0:E:ANY] mlme_ext_vap_up: VAP (mon1) is up, vdev_id:33 pdev_id:0 psoc_id:0

[*04/13/2026 21:35:31.2200] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr1v0) is down

[*04/13/2026 21:35:31.2202] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:35:31.2290] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr2v0) is down

No Switch

##### Antes de aplicar o perfil de energia

Switch#show power inline tenGigabitEthernet 3/0/23 detail | i Meas

Measured at the port: 11.8

##### Após aplicar o perfil de energia

Switch#show power inline tenGigabitEthernet 3/0/23 detail | in Meas

Measured at the port: 10.8

# Conectado um cliente no AP ; o AP volta automaticamente para a política fixa

Logs do AP

[*04/13/2026 21:42:27.8792] DOT11_DRV[2]: Start Radio2 - Begin

[*04/13/2026 21:42:27.8802] wlan: [7277:I:ANY] ol_ath_set_config_param: OL_ATH_PARAM_RTT_SKIP_VDEV_RESTART: value: 1

[*04/13/2026 21:42:27.8820] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:42:27.8827] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: rtt_enable = 0 already configured, skip configuration

[*04/13/2026 21:42:27.8828] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: KERN_DEBUG

[*04/13/2026 21:42:27.8828]  setting the lci enble flag

[*04/13/2026 21:42:27.8841] DOT11_DRV[2]: Start Radio2 - End

[*04/13/2026 21:42:27.8854] DOT11_CFG[2]: poe_power_mode: low_pwr_mode=5, allowed_tx_ant=15, allowed_rx_ant=15

[*04/13/2026 21:42:27.8974] wlan: [0:E:ANY] mlme_ext_vap_up: VAP (mon2) is up, vdev_id:50 pdev_id:2 psoc_id:0

No switch

Energia consumida depois que o cliente é conectado:

Switch#show power inline tenGigabitEthernet 3/0/23 detail | in Measu

Measured at the port: 11.8

No WLC

Desconectado o cliente, o Ap alterna automaticamente para o modo de economia de energia:

Do AP

xo9130#[*04/13/2026 21:46:47.2003] DOT11_CFG[1]: poe_power_mode: low_pwr_mode=5, allowed_tx_ant=3, allowed_rx_ant=3

[*04/13/2026 21:46:47.2088] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1 - Begin

[*04/13/2026 21:46:47.2106] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (mon1) is down

[*04/13/2026 21:46:47.2120] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1 - End

[*04/13/2026 21:46:47.2264] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr1v0) is down

[*04/13/2026 21:46:47.2452] DOT11_DRV[1]: Start Radio1 - Begin

[*04/13/2026 21:46:47.2464] wlan: [7277:I:ANY] ol_ath_set_config_param: OL_ATH_PARAM_RTT_SKIP_VDEV_RESTART: value: 1

[*04/13/2026 21:46:47.2494] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:46:47.2504] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: rtt_enable = 0 already configured, skip configuration

[*04/13/2026 21:46:47.2506] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: KERN_DEBUG

[*04/13/2026 21:46:47.2506]  setting the lci enble flag

[*04/13/2026 21:46:47.2522] DOT11_DRV[1]: Start Radio1 - End

[*04/13/2026 21:46:47.2637] wlan: [0:E:ANY] mlme_ext_vap_up: VAP (mon1) is up, vdev_id:33 pdev_id:0 psoc_id:0

[*04/13/2026 21:46:47.2676] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr1v0) is down

[*04/13/2026 21:46:47.2678] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:46:47.2729] DOT11_DRV[2]: Stop Radio2 - Begin

[*04/13/2026 21:46:47.2744] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (mon2) is down

[*04/13/2026 21:46:47.2760] DOT11_DRV[2]: Stop Radio2 - End

[*04/13/2026 21:46:47.2895] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr2v0) is down

No WLC

Exemplo 2:

Este teste valida a potência do AP e o perfil de calendário para o ponto de acesso CW9178I. O perfil de potência é configurado para desativar rádios de 5 GHz enquanto habilita os rádios de 2,4 GHz e 6 GHz em um modo de fluxo espacial (SS) 1x1. Essa configuração é regida por um agendamento diário ativo das 13:35:18 às 20:00:00. Esses perfis podem ser adaptados para acomodar vários requisitos de rede conforme necessário.

Mapeamento de perfis do calendário (CLI)

Configurar e mapear o perfil de energia e calendário

(config)#wireless profile power test

(config-wireless-power-profile)#0 radio 6ghz spatial-stream 1

(config-wireless-power-profile)#10 radio 5ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)#20 radio secondary-5ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)#30 radio 24ghz spatial-stream 1

(config-wireless-power-profile)# exit

(config)# wireless profile calender-profile name test

(config-calendar-profile)# recurrance daily

(config-calendar-profile)# start 13:35:18 end 20:00:00

(config-calendar-profile)# exit

(config)# ap profile powertest

(config-ap-profile)# calendar-profile test

(config-ap-profile-calendar)# action power-saving-mode power-profile test

(config-ap-profile-calendar)# end

Mapeamento de perfis de calendário (GUI)

Configurar perfil de energia

Configuração > Marcas e perfis > Perfil de energia

Configurar Perfil do Calendário

Configuração > Marcas e perfis > Calendário

Mapear o perfil de energia e o perfil de calendário para o perfil de ingresso no AP

Configuração > Tags e perfis > AP Join > Select the AP join profile > AP > Power Management

Validar a aplicação do perfil no AP

Monitoramento > Sem fio > Estatísticas de AP > AP > Energia

No Switch

##### Antes de aplicar o perfil de energia

Switch#show power inline twoGigabitEthernet 1/0/2 detail | i Mea

Measured at the port(watts) (Alt-A,B): 16.5

##### Após aplicar o perfil de energia

Switch#show power inline twoGigabitEthernet 1/0/2 detail | in Mea

Measured at the port(watts) (Alt-A,B): 14.8

Validação

No controlador de LAN sem fio (WLC)

- show ap profile name default-ap-profile detailed

- show ap name <ap-name> power-profile summary

- show wireless profile power summary

- show wireless profile power detailed <power-profile-name>

- show wireless profile calendar-profile summary

No Ponto de Acesso

- show ap power policy config

- show ap power policy status

- show ap power calendar config

No Switch

Para verificar o consumo real de energia:

- show power inline gig <interface> detail | incluir medidas

Troubleshooting

No AP

#Console logs

payload de cliente #debug capwap

#debug rastreamento de nível de log do powerpolicy

#debug informações de nível de log do powerpolicy

#debug powerpolicy logging console enable

monitor #terminal

No WLC

#RA Traces (MAC de Rádio AP)

Nº de Logs WNCD no nível de depuração:

#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 ap-pwr-prof-main debug`

`#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 ap-pwr-prof-db debug`

`#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 ap-pwr-prof-wcnm debug`

`#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 apcfg-profile-db debug`

`#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 apmgr-db debug`

Note: Depois que o problema tiver sido reproduzido, reverta os níveis de rastreamento de software para 'notice'.

Problemas conhecidos

- "Desclassificação insuficiente" inesperada vista para o status do perfil de energia do AP: CSCwf92519

- O recurso "Perfil de energia regular" ainda não é compatível com 17.9, mas "Perfil de energia regular" aparece na GUI: CSCwi51691