Contents

Introdução

Componentes Utilizados

Cenário

Configurar Política de Energia

Modos de redundância de energia:

Redundância de energia:

Modo de economia de energia:

Rebalanceamento dinâmico de energia:

Capacidade de energia estendida:

Alocação de energia (Watts)

Introdução

Este documento descreve como configurar a Política de energia para o chassi do UCS X9508.

Componentes Utilizados

Para esta demonstração, esta é a configuração:

Um chassi UCS X9508 conectado a um par de interconexões em malha 6400 series no modo IMM, gerenciado pela instância Cisco Intersight SaaS.

As mesmas informações se aplicam ao chassi do UCS X9508 gerenciado pelos Cisco Intersight Virtual Appliances.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Cenário

O chassi do UCS X9508 usa o conceito de perfis de chassi como uma construção que define um conjunto de políticas, incluindo energia, resfriamento e gerenciamento, para um chassi do UCS. Embora os perfis de servidor sejam usados e discutidos com mais frequência, os perfis de chassi servem a uma finalidade semelhante no nível de chassi.

Por padrão, o chassi do UCS X-Series não tem um Perfil de chassi atribuído. No entanto, ele usa determinados valores de política padrão pré-configurados necessários para colocar o chassi em funcionamento. Para adequar os recursos do chassi às especificações de energia de um ambiente, às necessidades de resfriamento e gerenciamento, será necessária a configuração de um Perfil de chassi.

Esta demonstração se concentrará nas políticas de energia do chassi, permitindo a configuração de redundância de energia e alocação de energia para o chassi.

Configurar Política de Energia

Para configurar a Política de energia do chassi, faça login na instância da Intersight.

Na seção Configurar, clique em Políticas. Na janela Policies, selecione Create Policy.

Na barra de pesquisa, procure "potência".

Selecione o botão de opção Power e clique em Start.

Na janela Criar, escolha a Organização desejada, nomeie a política de potência e clique em Avançar.

Quando a opção Todas as plataformas é selecionada, uma única política é criada para o chassi e o servidor disponível.

É recomendável ter políticas separadas para evitar confusão e sobreposição de configurações.

Selecione a opção UCS Chassis no canto superior direito.

Modos de redundância de energia:

O chassi X9508 suporta até 6 fontes de alimentação CA (PSUs), com a configuração mínima de 2 PSUs necessárias. São unidades de fonte de alimentação CA (PSUs) com capacidade para 2800W certificadas com titânio que suportam alimentação de entrada de fontes CA.

O preenchimento da PSU e os modos de redundância determinam quanta energia total pode ser consumida sem falhas de energia devido à perda de saída da PSU. A alocação de energia terá um limite implícito no valor máximo. A energia total ainda é compartilhada em todas as PSUs preenchidas.

As PSUs são redundantes e de compartilhamento de carga e podem ser usadas nos seguintes modos de alimentação:

- Configuração não redundante: o sistema pode cair com a perda de qualquer fonte ou grade de alimentação associada a um chassi específico. Não recomendamos o funcionamento do sistema em modo não redundante em um ambiente de produção.

- Configuração N+1: o chassi contém um número total de fontes de alimentação para atender aos requisitos de energia do sistema, além de uma fonte de alimentação adicional para redundância.

- Configuração N+2: o chassi contém um número total de fontes de alimentação para atender aos requisitos de alimentação do sistema, além de duas fontes de alimentação adicionais para redundância.

- Configuração de grade (também conhecida como N+N): Cada conjunto de três PSUs tem seu próprio circuito de alimentação de entrada, portanto cada conjunto de PSUs é isolado de quaisquer falhas que possam afetar o outro conjunto de PSUs. Se uma fonte de alimentação de entrada falhar, causando a perda de energia para três fontes de alimentação, as fontes de alimentação sobreviventes do outro circuito de alimentação continuarão a fornecer energia ao chassi.

Consulte o Guia de instalação do chassi de servidor Cisco UCS X9508 para obter mais informações: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/x/hw/x9508/install/b-ucs-x9508-install/m-ucsx-9508-chassis-overview.html

Esta tabela ajuda a esclarecer a potência máxima total e por PSU com base no modo de redundância e no preenchimento da PSU (com nenhum em espera):

O modo de redundância de energia padrão é definido como Grid, e o chassi para esta demonstração não está totalmente preenchido.A redundância de grade poderá fornecer alocação de energia suficiente para os servidores antes do perfil de energia do servidor, que será explicado posteriormente.

A Cisco implementou um recurso chamado "E-Freio". Este é um mecanismo de aceleração baseado em hardware controlado pelo Controlador de gerenciamento de chassi ou CMC no IFM. Isso pode ser acionado se a energia da rede for perdida e as cargas de trabalho do servidor estiverem próximas da utilização máxima de energia e a carga estiver no intervalo de energia estendido. Isso pode fazer com que a energia do servidor seja acelerada até que a energia da grade seja restaurada. Os servidores em estado de aceleração permanecerão on-line, no entanto, com possível degradação de desempenho devido à menor energia fornecida à CPU do servidor. Quando a carga for menor que a energia disponível no chassi, o freio de emergência será liberado e o controle de fluxo normal será usado para manter a energia sob o novo limite.

Durante a descoberta inicial de todos os servidores em um chassi totalmente preenchido, é recomendável alterar temporariamente a política de redundância de energia para N+1 antes dos servidores que executam a política de perfil de energia. Após a descoberta do servidor, a política de redundância de energia pode ser alterada para a política configurada anteriormente (ou seja, Grade) sem afetar o chassi ou os servidores.

Redundância de energia:

O modo Power Redundancy determina o número de PSUs que o chassi mantém como redundante e o padrão é o modo Grid.

Modo de economia de energia:

O Modo de economia de energia, que é ativado por padrão, permite que fontes de alimentação desnecessárias sejam desligadas para melhorar a eficiência. Isso pode ser ativado ou desativado, dependendo das necessidades do sistema.

Rebalanceamento dinâmico de energia:

O rebalanceamento dinâmico de energia realocará a energia entre os servidores se eles estiverem competindo pela energia em um ambiente com restrições de energia. É recomendável deixar esta opção habilitada, a menos que você tenha uma necessidade específica de desabilitar o rebalanceamento de energia.

Capacidade de energia estendida:

Ao operar com qualquer modo de alimentação redundante, a opção Capacidade de energia estendida permite que a alocação/consumo total de energia seja aumentado em 15%.

Como exemplo, em um chassi configurado com um total de 6 PSUs com modo de redundância de energia configurado como Grid, cada PSU fornece 1.400 Watts, o que corresponde a 50% de alocação de PSU. Neste cenário, sem a capacidade de energia estendida, a carga de trabalho total é limitada a 8.400 watts.

No entanto, com a capacidade de energia estendida habilitada, o limite da carga de trabalho aumenta para 9.660 Watts. Isso significa 15% mais energia por PSU, aumentando cada uma para 1.610 Watts ou 57,5% de alocação por PSU.

Observe que a opção Capacidade de energia estendida não é configurável se um modo de redundância de energia do chassi estiver definido como Não redundante.

Alocação de energia (Watts)

O campo Alocação de energia permite a configuração de um valor máximo de energia que um chassi pode consumir. O valor pode variar do mínimo dos requisitos do sistema ao máximo da potência disponível. A implementação de uma política com alocação de energia "0" permitirá que o chassi utilize toda a energia disponível de acordo com o modo de redundância de energia.

Para esta demonstração, é usado "0", que é o padrão.

Em seguida, clique em Criar

Para usar essa política de energia, um Perfil de chassi precisará ser criado e associado ao chassi apropriado.

Na seção Configurar no painel de navegação, clique em Perfis.

Selecione a guia UCS Chassis Profiles. Clique em Criar perfil de chassi do UCS.

Na página Atribuição de chassis, clique em Iniciar.

Escolha a Organização desejada, nomeie o Perfil do chassi e clique em Próximo.

Selecione o chassi apropriado para atribuir o Perfil do chassi e clique em Avançar.

Na janela Create UCS Chassis Profile, passe o mouse sobre a extremidade direita extrema da opção Power e clique em Select Policy.

Na lista pop-up, procure a política de energia criada anteriormente e selecione-a.

Em seguida, clique em Avançar

Na página de resumo, clique em Implantar.

Confirme a implantação selecionando Implantar.

Esta atividade é concluída em alguns minutos e ela não afeta o serviço.

O Perfil do chassi com Política de energia foi configurado com êxito no chassi do UCS X9508.

Links úteis:

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/Intersight/b_Intersight_Managed_Mode_Configuration_Guide/m-chassis-policies.html#:~:text=UCSX%2D9508)%20currently.-,Creating%20a%20Power%20Policy%20for%20Chassis,-This%20policy%20enables

- https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/emea/docs/2024/pdf/BRKDCN-2933.pdf