Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Componentes do servidor UCS C-Series M5 relacionados à política do ventilador e ruído do ventilador

Como cada componente influencia a política do FAN

Como relacionar a temperatura de entrada com a política de VENTOINHA e PWM

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve os componentes do servidor Unified Computing Server (UCS) C-Series M5 em relação à política de ventoinha e ao ruído do ventilador. Observe que diferentes servidores configurados e diferentes modelos de servidor resultam em mais ruído do ventilador quando comparados.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- C220M5

- C240M5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A Modulação de Largura de Pulso (PWM - Pulse Width Modulation) é a medição da velocidade média do ventilador em porcentagem (%) do máximo de Revoluções por minuto (RPMs - Revolutions Per Minute) para um modelo de ventilador específico.

Componentes específicos influenciam a política de FAN para servidores Cisco. Se você adicionar um novo hardware interno, ele pode alterar a política de ventoinha devido aos requisitos e pode resultar em diferença na velocidade média do ventilador e no nível de ruído.

Componentes do servidor UCS C-Series M5 relacionados à política do ventilador e ruído do ventilador

Como cada componente influencia a política do FAN

PID

Nome do cartão

Perfil mínimo do ventilador

Categoria

Versão

C220M5

C240M5

UCSC-GPU-7150x2

AMD FirePro S7150x2

Alta potência

3

HP

NA

Aplicável

UCSC-PCIE-BD16GF

HBA FC 16G Emulex LPe31002 de porta dupla

Equilibrado

2

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-BS32GF

HBA FC Emulex LPe32000 de porta única de 32 Gb

Equilibrado

2

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-BD32GF

HBA FC Emulex LPe32002 de 32 Gb e duas portas

Equilibrado

2

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-IRJ45

Adaptador Ethernet para servidor Intel I350-T4

Equilibrado

2

HP

Aplicável

Aplicável

N2XX-AIPCI01

Placa de rede Intel X520-DA2 de 10 Gbps e 2 portas

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-ID10GC

Intel(R) X550-T2 SagePond 2x10GB 10GBaseT

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-ID40GF

O espírito do Intel(R) XL710-QDA2 cai 2x40GB QSFP+

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-ID10GF

Intel(R) X710-DA2 EagleFountain 2x10GB SFP+

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-IQ10GF

Intel(R) X710-DA4 EagleFountain 4x10GB SFP+

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-IQ10GC

Placa de rede convergente Cisco(R) Ethernet X710-T4

Alta potência

3

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-ID25GF

Placa de rede convergente Cisco(R) Ethernet XXV710-DA2

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-MLOM-IRJ45

Controladora de rede Intel(R) I350-mLOM de 1 Gbps

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

Controlador Raid modular SAS Cisco 12G

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

NA

UCSC-RAID-M5

Controlador RAID modular Cisco 12G com cache de 2 GB

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-SAS-M5

HBA SAS modular Cisco 12G (máximo de 16 drivers)

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-9400-8E

HBA SAS 12G Cisco 9400-8E

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-RAID-M5HD

Controlador RAID modular Cisco 12G com cache de 4 GB

Baixo consumo

1

HP

NA

Aplicável

UCSC-SAS-M5

HBA SAS modular Cisco 12G (máximo de 26 unidades)

Baixo consumo

1

HP

NA

Aplicável

UCSC-GPU-M10

Nvidia M10 P2405-070

Alta potência

3

HP

NA

Aplicável

UCSC-GPU-M60

Nvidia TESLA M60

Alta potência

3

HP

NA

Aplicável

UCSC-GPU-P100-12G

PH400-201 PASSIVO PCIe Nvidia GP100, 250 W, FF 3.0, 16 GB

Potência máx

4

HP

NA

Aplicável

UCSC-GPU-P100-16G

PCIe Nvidia GP100 PH400-202 PASSIVO, 250 W, FF 3.0, 12 GB

Potência máx

4

HP

NA

Aplicável

UCSC-GPU-P4

Placa PCIe Nvidia P4 (PG414-200), PASSIVA, 75 W, 8 GB

Alta potência

3

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-GPU-P40

Placa PCIe Nvidia P40 (PG610-200), PASSIVA, 250W, FF 3.0, 24GB

Alta potência

3

HP

NA

Aplicável

UCSC-GPU-V100

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 16 GB

Alta potência

3

HP

NA

Aplicável

UCSC-GPU-V100-32

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 32 GB

Alta potência

3

HP

NA

Aplicável

UCSC-PCIE-QD25GF

Adaptador Qlogic QL41212H de 25 GbE

Alta potência

3

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-QD40GF

Adaptador Qlogic QL45412H de 40 GbE

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-QD16GF

FC Qlogic QLE2692 de 16G de porta dupla

Equilibrado

2

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-QD32GF

HBA Qlogic QLE2742 FC de 32G de duas portas

Equilibrado

2

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-C40Q-03

UCS VIC 1385 40 Gb 2 portas CNA QSFP+

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-MLOM-C40Q-03

UCS VIC 1387 40 Gb 2 portas QSFP+

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-MLOM-C25Q-04

MLOM Cisco UCS VIC 1457

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-PCIE-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1455

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-F-H16003

Cisco HHHL AIC de 1,6 TB HGST SN250 NVMe

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-NVME-H32003

Cisco HHHL AIC de 3,2 TB HGST SN260 NVMe

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-NVME-H64003

Cisco HHHL AIC de 6,4 TB HGST SN260 NVMe

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-NVME-H38401

Cisco HHHL AIC de 3,8 TB HGST SN260 NVMe

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

UCSC-NVME-H76801

Cisco HHHL AIC de 7,7 TB HGST SN260 NVMe

Baixo consumo

1

HP

Aplicável

Aplicável

Os servidores UCS C-Series suportam 4 políticas de ventiladores, baixa energia, balanceada, alta potência e máxima energia. Navegue até CIMC UI > Compute > Power Policies para encontrar a configuração.

A velocidade mínima permitida do ventilador é função da temperatura do ar de entrada do servidor e da política aplicada do ventilador.

Como relacionar a temperatura de entrada com a política de VENTOINHA e PWM

Temperatura de entrada

Política de Modo Acústico

Política de energia mais baixa

Política equilibrada

Política de alta potência

Política máxima de energia

[C ]

[PWM %]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

Exemplo: À temperatura do ar de entrada de 23°C, com uma política de potência máxima aplicada, a velocidade mínima permitida do ventilador é 60% PWM (Pulse Width Modulation). Uma velocidade mínima de ventilador da política de baixa energia é 20% PWM a 23°C de temperatura do ar de entrada .

Informações Relacionadas

- O Guia de configuração do UCSM na página 54 descreve as melhores práticas para a configuração da política de torcedores

- CSCvj78750DOC BUG | Menciona a velocidade máxima do ventilador na folha de especificações ou no guia de instalação dos servidores M5

- Os ventiladores do servidor CSCvj21242UCSC M5 estão com velocidade de ventilador alta que M4, sem limite superior definido para alarme.

- CSCvm27310 Política que usa a máxima energia em vez da política de alta energia para NVidia GPU P40.

- CSCvd37009C-series FAN POLICY OVERRIDE - Placa(s) 'desconhecida card PCI-Ids: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9'

- SOBREPOSIÇÃO DE POLÍTICA DE VENTOINHA CSCvi9762C240-m5 - Placas "PCI-Ids de placa desconhecida: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9"

- CSCvf38379AIR-CT5520-K9 ou AIR-CT8540-K9 pode falhar ao inicializar, mostrando um erro fatal quando a placa Cavium está instalada.

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems