Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar SMTP no servidor CPAM

Configurar regra de automação do cliente CPAM

Configurar regra de automação do cliente CPAM

Introdução

Este documento descreve como monitorar o gateway do Cisco Physical Access Manager (CPAM) usando a Regra de Automação. Se qualquer um dos gateways alterar seu status para Desativado ou Desconhecido, ele será notificado por e-mail.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- CPAM 1.4.x ou CPAM 1.5.x

- Servidor e porta SMTP

- Endereço de e-mail

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar SMTP no servidor CPAM

Etapa 1. Faça login na página Administração do CPAM, como mostrado na imagem:

Etapa 2. Navegue até Setup > Email, Configure o endereço do servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e o endereço de e-mail, como mostrado na imagem:

Etapa 3. Clique em Update.

Etapa 4. Clique em Test. (O servidor CPAM envia o e-mail Teste para o endereço de e-mail).

Etapa 5. Faça login no CPAM Client

Configurar regra de automação do cliente CPAM

Etapa 1. Navegue até Doors > Hardware, conforme mostrado na imagem:

Etapa 2. Clique com o botão direito do mouse em Automation Driver e selecione Edit.

Etapa 3. Navegue até Configurações do servidor SMTP e preencha todos os detalhes do SMTP

- Host - endereço do servidor SMTP

- Marque Usar autenticação

- Nome do usuário - ID do usuário

- Senha

- Porta - 25

- Endereço de e-mail do remetente - Endereço de e-mail do usuário acima.

Etapa 4. Navegue até Events & Alarms > Global IO, como mostrado na imagem:

Etapa 5. Como mostrado na imagem, clique em Adicionar.

Etapa 6. Insira o Nome e selecione a Árvore de localização.

Passo 7. Trigger, selecione EDIT e, em seguida, Event

Etapa 8. Clique em Edit Filter, conforme mostrado na imagem:

Navegue até Geral > Código de log.  Escolher estes códigos de log

- Dispositivo: Desconhecido

- Controlador de gateway: inativo

- Controlador de Gateway: Desconhecido

- Interface do gateway: inativa

- Módulo Inativo

- Selecionar Evento em Prioridade

Selecione Dispositivo. Escolher estes tipos

- Controlador de gateway

- Interface de gateway

- Módulo de gateway

- Vá para Dispositivo, escolha todos os gateways.

Etapa 9. Clique em OK.

Etapa 10. Clique em Add, selecione Sanity Report Action > Gateways que estão offline

Etapa 11. Clique em Save and Close.

Etapa 12. Navegue até Notificação, clique em Novo, como mostrado na imagem:

Etapa 13. Selecione Tipo Email.

Etapa 14. Clique em Adicionar, selecione Endereço de e-mail específico e Insira o endereço de e-mail para o qual a notificação será enviada (Também é possível adicionar um endereço de e-mail ao CC e ao CCO), conforme mostrado na imagem:

Etapa 15. Clique em Salvar e Fechar.

Etapa 16. Click OK.

Configurar regra de automação do cliente CPAM

Invocar manualmente a regra de automação

1. Navegue até Portas > Hardware.

2. Clique com o botão direito do mouse no driver de automação.

3. Clique Em Invoke Automation Rule, Selecione Rule Gateway_Offline. Click OK.

O endereço de e-mail configurado deve receber um anexo da lista Gateway off-line como um anexo.