Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Fysieke probleemoplossing

Gemeenschappelijke verificatieopdrachten

Catalyst 9300

Verificatieopdrachten

Bijzondere overwegingen

Catalyst 9500

Verificatieopdrachten

Catalyst 9400 en 9600

Configuratiemodi voor voedingseenheden

Gecombineerde modus

Redundante modus N+1

Redundante modus N+N

Verificatieopdrachten

Bijzondere overwegingen

ROMMON - variabele SINGLE_SUP_CHASSIS

Power Budget Mode 2-installatie

Software defecten

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft gebruikelijke methoden voor het oplossen van stroomvoorzieningen op Catalyst 9000 Series Switches.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Catalyst 9000 Series Switches architectuur.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- C9300

- C9500

- C9400

- C9600

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Fysieke probleemoplossing

1. Controleer welke kleur op de LED van de PS wordt weergegeven (groen/amber/rood/uit).

LED-status

Betekenis

Uit

In geen enkele voeding is wisselstroom aanwezig.

Groen

Deze voeding werkt correct in de hoofdvoedingsmodus.

Solid Amber

Geeft een van de volgende waarden aan:

- Geen uitgangsvermogen beschikbaar

- De AC/DC-ingang valt binnen het bereik

- Over voltage/over stroom/over temperatuur

- Bescherming tegen overtemperatuur (OTP) vanwege ventilatoruitval

Oranje knipperend

Geeft waarschuwingsgebeurtenissen aan, zoals een voedingsmodule die blijft werken bij hoge temperatuur of hoog vermogen en een ventilator die traag draait enzovoort.

Rood

Stroomtoevoer is defect.

Opmerking: raadpleeg de specifieke installatiegids voor hardware voor elk platform, de betekenis van LED-kleur kan variëren van platform tot platform.

2. Als de LED-kleur niet groen is, probeert u de volgende tests:

Testen

Stappen

Stel de voedingseenheid opnieuw in

- Verwijder de PS uit de sleuf.

- Wacht een paar minuten.

- Plaats de PS terug in de sleuf.

Stel het netsnoer in

- Verwijder het netsnoer van de betreffende PS.

- Wacht een paar minuten.

- Plaats het netsnoer terug in de PSV.

Swap componenten

- Probeer een well-known workingnetsnoer te gebruiken.

- Probeer een well-Known working stopcontact te gebruiken.

- Probeer een reserve voeding op dezelfde sleuf.

- Probeer dezelfde defecte PS in een well-known working sleuf.

- Probeer dezelfde defecte PS in een andere switch.

Opmerking: indien van toepassing, zorg ervoor dat er geen snoerenwikkel of ander voorwerp is dat de PS-ventilator kan blokkeren.

Gemeenschappelijke verificatieopdrachten

Opdracht

Hoe te gebruiken

Switch #show inventaris

Controleer of de stroomtoevoer in de inventaris is gedetecteerd.

Switch #show post

Controleer of alle testen uitgevoerdpassed zijn.

Switch #show log

Zoek naar een foutmelding die verband houdt met het probleem.

Catalyst 9300

Verificatieopdrachten

Gebruik de opdracht show environment power privilege EXEC om de PS-status en het budget te controleren.

Switch#show env power SW PID Serial# Status Sys Pwr PoE Pwr Watts -- ------------------ ---------- --------------- ------- ------- ----- 2A PWR-C1-1100WAC <snip> OK Good Good 1100 2B Not Present

show power inline Gebruik de opdracht privilege EXEC om te controleren of het stroombudget dat beschikbaar is voor PoE correct toegewezen is, op basis van de geïnstalleerde voedingen.

Switch#show power inline Module Available Used Remaining (Watts) (Watts) (Watts) ------ --------- -------- --------- 2 595.0 0.0 595.0

Gebruik show stack-power detail de opdracht privilege EXEC (alleen van toepassing op apparaten die als stackvoeding zijn geconfigureerd) om de stackvoedingsmodus, de energietoewijzing, de status van de stackvoedingen te controleren, enzovoort.

Switch#show stack-power detail Power Stack Stack Stack Total Rsvd Alloc Sw_Avail Num Num Name Mode Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW PS -------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ ----- ----- power-stack-1 SP-PS Ring 6600 30 1695 4875 3 6 power-stack-1-1 SP-PS Ring 4400 30 1193 3177 2 4 Power stack name: power-stack-1 Stack mode: Power sharing Stack topology: Ring Switch 4: Power budget: 2043 Power allocated: 434 Low port priority value: 22 High port priority value: 13 Switch priority value: 4 Port 1 status: Connected Port 2 status: Shut Neighbor on port 1: Switch 3 - <snip> Neighbor on port 2: 0000.0000.0000 Switch 2: Power budget: 2375 Power allocated: 919 Low port priority value: 21 High port priority value: 12 Switch priority value: 3 Port 1 status: Shut Port 2 status: Connected Neighbor on port 1: 0000.0000.0000 Neighbor on port 2: Switch 3 - <snip> Switch 3: Power budget: 2043 Power allocated: 342 Low port priority value: 23 High port priority value: 14 Switch priority value: 5 Port 1 status: Connected Port 2 status: Connected Neighbor on port 1: Switch 2 - <snip> Neighbor on port 2: Switch 4 - <snip> Power stack name: power-stack-1-1 Stack mode: Power sharing Stack topology: Ring Switch 5: Power budget: 1964 Power allocated: 342 Low port priority value: 24 High port priority value: 15 Switch priority value: 6 Port 1 status: Not connected Port 2 status: Connected Neighbor on port 1: 0000.0000.0000 Neighbor on port 2: Switch 1 - <snip> Switch 1: Power budget: 2375 Power allocated: 851 Low port priority value: 20 High port priority value: 11 Switch priority value: 2 Port 1 status: Connected Port 2 status: Not connected Neighbor on port 1: Switch 5 - <snip> Neighbor on port 2: 0000.0000.0000

Bijzondere overwegingen

- Raadpleeg de installatiegids voor hardware voor het PoE-budget dat op elk model beschikbaar is. Sommige modellen hebben een laag PoE-budget, zoals C9300-48UXM met een PoE-budget van 490 W met 1100 WAC-voeding, dit kan verkeerd worden geïnterpreteerd als hardwarestoring.

- Er zijn enkele scenario's geweest waarbij een tweede energievoorziening is ingebracht, maar het PoE-budget blijft als budget van één enkele PS. Good Wanneer een switch het PoE-budget voor een tweede PS niet detecteert en de stroomvoorzieningen op de status worden gedetecteerd, kunt u proberen om een volledige stroomcyclus als tijdelijke oplossing uit te voeren.

Verwijder de netsnoeren van beide PS om de switch uit te schakelen.

1. Verwijder PS1.

2. Verwijder PS2.

3. Wacht een paar minuten.

4. Plaats PS1 terug

5. Plaats PS2 terug

6. Steek het netsnoer in de PS1

7. Steek het netsnoer in de PS2.

Opmerking: in het geval van een stapel moeten alle getroffen leden een stroomcyclus doorlopen.

Catalyst 9500

Verificatieopdrachten

Gebruik de opdrachtshow power detail privilege EXEC om de voedingsstatus te controleren. U kunt deze opdracht ook gebruiken om de voedingscapaciteit en het model te controleren.

Switch#show power detail Switch:1 Power Fan States Supply Model No Type Capacity Status 0 1 ------ -------------------- ---- -------- --------- ----------- PS0 C9K-PWR-650WAC-R AC 650 W ok good N/A PS1 Not Present N/A N/A N/A N/A N/A Fan Fan States Tray Status 0 1 2 3 ------ ---------- ----------------------- FM0 ok good good good good FM1 ok good good good good Switch:2 <snip>

show platform hardware chassis power-supply detail switch [switch number] all Gebruik de opdracht privilege EXEC om te controleren of de in- en uitvoerwaarden binnen het juiste bereik liggen (deze opdracht werkt ook voor het C9600-platform).

Switch#show platform hardware chassis power-supply detail switch 1 all PS1: Input Voltage : 200.0000 V Output Voltage : 12.0480 V Input Current : 0.6800 A Output Current : 9.7500 A Input Power : 131.0000 W Output Power : 118.0000 W Temperature 1 : 23.0000 C Temperature 2 : 29.0000 C Temperature 3 : 28.0000 C Fan Speed 1 : 10176.0000 RPM PS2: <snip>

Opmerking: raadpleeg het gegevensblad voor de specificaties van de voedingseenheid.

Catalyst 9400 en 9600

Configuratiemodi voor voedingseenheden

Gecombineerde modus

Dit is de standaard voedingsmodus. Alle beschikbare voedingen zijn actief, die delen vermogen en kunnen werken bij een capaciteit tot 100 procent. Het beschikbare vermogen in de gecombineerde modus is de som van de afzonderlijke voedingen.

Als er een andere energietoevoermodus is geconfigureerd, kunt u de opdracht gebruikenpower redundancy-mode combined om terug te keren naar de standaardmodus:

Switch(config)#power redundancy-mode switch 1 combined

Redundante modus N+1

Voor deze modus is n aantal voedingsmodules actief (n kan één tot zeven voedingsmodules zijn) +1 is de voedingsmodule gereserveerd voor redundantie.

De standaard stand-by voeding sleuf is PS8. Specificeer een standby sleuf met de opdrachtpower redundancy-mode redundant n+1 [standby-PS-slot].

In het volgende voorbeeld is de voeding die is ingebracht in sleuf 5 ingesteld als stand-by:

Switch(config)#power redundancy-mode switch 1 redundant N+1 5

Redundante modus N+N

Voor deze modus is n aantal voedingen actief en wordt n aantal voedingsmodules ingesteld als stand-by. De standaard stand-by slots voor deze modus zijn PS5 tot PS8. Specificeer de standby slots met de opdrachtpower redundancy-mode redundant n+n [standby-PS-slots].

In het volgende voorbeeld worden in sleuven 2, 3 en 4 ingebrachte voedingen als stand-by geconfigureerd:

Switch(config)#power redundancy-mode switch 1 redundant N+N 2 3 4

Verificatieopdrachten

Gebruik de opdrachtshow environment status privilege EXEC om de voedingsstatus PS Current Configuration Mode en PS Current Operating Stateeigenschappen te controleren.

Switch#show environment status Switch:1 Power Fan States Supply Model No Type Capacity Status 1 2 ------ -------------------- ---- -------- ------------ ----------- PS1 C9400-PWR-3200AC ac 3200 W active good good PS2 C9400-PWR-3200AC ac 3200 W active good good PS Current Configuration Mode : Combined PS Current Operating State : Combined Power supplies currently active : 2 Power supplies currently available : 2 <snip> Switch 1: Fantray : good Power consumed by Fantray : 540 Watts Fantray airflow direction : side-to-side Fantray beacon LED: off Fantray status LED: green SYSTEM : GREEN

Met show power detail de opdracht EXEC kunt u ook controleren hoeveel stroom wordt verbruikt of gereserveerd voor elke lijnkaart, supervisor en zelfs voor de ventilatoreenheid. Daarnaast kunt u de energiebesparende modus controleren, het kan zijn Single Sup of Dual Sup.

Switch#show power detail Switch:1 Power Fan States Supply Model No Type Capacity Status 1 2 ------ -------------------- ---- -------- ------------ ----------- PS1 C9400-PWR-3200AC ac 3200 W active good good PS2 C9400-PWR-3200AC ac 3200 W active good good PS Current Configuration Mode : Combined PS Current Operating State : Combined Power supplies currently active : 2 Power supplies currently available : 2 Switch:2 <snip> Switch:1 Power Summary Maximum (in Watts) Used Available ------------- ------ --------- System Power 1670 1670 Inline Power 0 4730 ------------- ------ --------- Total 1670 6400 Switch:2 <snip> Switch:1 Automatic Linecard Shutdown : Enabled Power Budget Mode : Dual Sup autoLC Power Out of In Mod Model No Priority State Budget Instantaneous Peak Reset Reset --- -------------------- -------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- 1 C9400-LC-24XS 0 accepted 200 94 96 200 10 2 C9400-LC-48U 1 accepted 65 32 33 65 5 3 C9400-SUP-1XL 0 accepted 400 239 252 400 130 4 C9400-SUP-1XL 0 --- 400 239 252 0 130 5 C9400-LC-48H 2 accepted 65 31 32 65 5 -- Fan Tray 0 accepted 540 -- -- 540 -- --- -------------------- -------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- Total 1670

Opmerking: wanneer de energiebudgetmodus is Dual Sup, wordt automatisch de macht gereserveerd voor een tweede toezichthouder, zelfs als er geen tweede toezichthouder is geïnstalleerd.

Bijzondere overwegingen

ROMMON - variabele SINGLE_SUP_CHASSIS

Standaard behoudt het systeem de macht voor beide toezichthouders om een hoge beschikbaarheid te garanderen. Een C9600 kan geconfigureerd worden met de ROMMON variabele SINGLE_SUP_CHASSIS=”0” of SINGLE_SUP_CHASSIS=”1”. Wanneer deze variabele op 0 is ingesteld, geeft het aan dat de power budget modus is voor Dual Sup, wanneer het is ingesteld op 1, geeft het aan dat de power budget modus is Single Sup. U kunt verifiëren of deze variabele met show romvar privilege EXEC-opdracht is geconfigureerd.

Switch#show romvar | in SUP MODEL_NUM="C9600-SUP-1" SINGLE_SUP_CHASSIS="0"

Wanneer ROMMON variabele SINGLE_SUP_CHASSIS op 1 wordt geplaatst, wordt het niet weerspiegeld in bevel show power detail, kan het nog de wijze van de machtsbegroting tonen aangezien Dual Sup, echter, de gereserveerde macht voor een tweede supervisor 0 weerspiegelt.

Power Budget Mode : Dual Sup Power Out of In Mod Model No State Budget Instantaneous Peak Reset Reset --- -------------------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- 1 C9600-LC-48YL accepted 230 0 0 230 10 2 C9600-LC-24C accepted 200 0 0 200 10 3 C9600-SUP-1 accepted 775 0 0 775 202 4 C9600-SUP-1 --- 0 -- -- 0 0 FM1 C9606-FAN accepted 450 -- -- 450 --

Hoewel de ROMMON variabele op enige sup wijze wijst, wanneer een tweede supervisor wordt opgenomen, verbruikt die supervisor de juiste machtsbegroting als er genoeg beschikbare macht is. Als u de switch nodig hebt om macht voor tweede supervisor te reserveren zelfs wanneer er geen tweede supervisor is geïnstalleerd, kunt u ROMMON variabele SINGLE_SUP_CHASSIS aan 0 plaatsen, voor dit moet u aan ROMMON wijze ingaan.

Opmerking: als u een tweede toezichthouder wilt installeren, moet u altijd onthouden dat het juiste aantal voedingen moet worden geïnstalleerd.

Power Budget Mode 2-installatie

Wanneer er slechts één supervisor geïnstalleerd is en er niet genoeg geïnstalleerde machtslevering is, kan de standaardwijze van de machtsbegroting een scenario teweegbrengen waar de lijnkaarten worden verhinderd om macht te ontvangen en macht ontkennen status te tonen.

Mod Model No State Budget Instantaneous Peak Reset Reset --- -------------------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- 1 C9600-LC-48YL denied 10 0 0 230 10 2 C9600-LC-24C denied 10 0 0 200 10 3 C9600-SUP-1 accepted 775 0 0 775 202 4 C9600-SUP-1 --- 775 -- -- 775 0 FM1 C9606-FAN accepted 450 -- -- 450 -- --- -------------------- -------- ------ ------------- ---- ------ ----- Total allocated power: 2020 Total required power: 2430

Om dit op te lossen, kunt u de power budget modus voor Single Sup configureren. In deze energiebudgetmodus kan de switch de gereserveerde voeding voor de tweede supervisor gebruiken om de lijnkaarten in te schakelen.

Switch(config)#power budget mode single-sup

Als u op een bepaald punt een tweede supervisor moet installeren, vergeet dan niet om de switch opnieuw te configureren Dual Sup en het juiste aantal voedingen te installeren dat nodig is om aan de voedingsvereisten te voldoen.

Switch(config)#no power budget mode single-sup

Waarschuwing: als u de switch niet opnieuw instelt op de energiebesparende modus Dual Sup en u niet het juiste aantal PS installeert, kan dit leiden tot een toestand van laag energieverbruik waarbij het systeem kan worden uitgeschakeld.

Tip: Cisco Power Calculator is een educatieve bron die u kan helpen als startpunt om uw stroomvereisten te plannen.

Software defecten

- Cisco-bug-id CSCwc87761 - C9300L PWR-C1-350WAC-P voeding kan de vereiste voedingskabel OIR uitschakelen

- Cisco bug-id CSCvk48435 - defecte PS op switches uit de Cat9500-serie PWR-C4-950WAC-R=

- Cisco bug-id CSCvx30283 - CAT 9400 | 16.9.x en 16.12.x | LiteON PSU in standby slot gaat na enige tijd naar defecte status

- Cisco bug-id CSCvz62847 - CAT 9400 | 17.3.x. | LiteON PSU in standby slot gaat na enige tijd naar defecte status

Opmerking: alleen geregistreerde Cisco-gebruikers kunnen toegang krijgen tot interne bug-informatie en -tools.

Gerelateerde informatie

- Cisco Power Calculator

- Cisco Catalyst 9600 Series Switches hardwaregids

- Cisco Catalyst 9300 Series Switches hardwaregids, productoverzicht

- Gegevensblad voor Cisco Catalyst 9500 Series switches

- Cisco Technical Support en downloads