Doel

Het doel van dit artikel is om een lijst te verstrekken van de gemeenschappelijke objecten SNMPv3 herkenningstekens (OIDs) voor de switches CBS350.

Toepasselijke apparaten

- CBS350 Switches

Inleiding

Simple Network Management Protocol (SNMP) is een internet-standaard protocol dat wordt gebruikt voor het beheer van apparaten op IP-netwerken. De SNMP-berichten worden gebruikt voor de inspectie en communicatie van informatie over beheerde objecten. SNMP maakt gebruik van Management Information Bases (MIB’s) om beschikbare objecten op te slaan in een hiërarchische of boomgestructureerde naamruimte die objectidentificatoren (OID’s) bevat. Een OID identificeert de informatie in de MIB hiërarchie die via SNMP kan worden gelezen of ingesteld.

De SNMP versie 3-functie biedt beveiligde toegang tot apparaten door gegevenspakketten via het netwerk te verifiëren en te versleutelen.

Dit artikel bevat een lijst van de gebruikelijke SNMPv3 OID’s voor CBS350 switches.

SNMP-OID’s

MIB-objectnaam

OID

Waardenlijst

Beschrijving

sysDescr

1.3.6.1.2.1.1.1.0

DisplayString

Systeembeschrijving

NetFlow Physical-softwareversie

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

DisplayString

De leverancierspecifieke software revisiestring voor de fysieke entiteit.

NetFysiek serienummer

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

DisplayString

De leverancierspecifieke serienummer voor de fysieke entiteit.

NetPhysical MFGName

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

DisplayString

De naam van de fabrikant van dit fysieke onderdeel.

sysUpTime

1.3.6.1.2.1.1.3.0

Tijdstempel

De waarde van sysUpTime.

rlCPUtotTijdens afgelopen seconde

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0-100

Percentage van het apparaat-CPU-gebruik tijdens de laatste seconde.

rlCPUtotTijdensLastMinute

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0-100

Percentage van het apparaat-CPU-gebruik tijdens de laatste minuut.

rlCPUtottijdens afgelopen 5 minuten

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0-100

Percentage van het apparaat-CPU-gebruik gedurende de afgelopen 5 minuten.

rlPhdUnitEnvParamTempSensorValue

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

EntiteitSensorValue

Huidige waarde voor de sensor die wordt geïnstrumenteerd.

rlPhdUnitEnvParamFan1 Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 - normaal, 2 - waarschuwing

3 - kritisch, 4 - shutdown

5 - niet aanwezig, 6 - nietfunctionerend

De verplichte status van de ventilator 1 wordt geïnstrumenteerd.

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 - normaal, 2 - waarschuwing

3 - kritisch, 4 - shutdown

5 - niet aanwezig, 6 - nietfunctionerend

De verplichte status van de ventilator 2 wordt geïnstrumenteerd.

rlPhdUnitEnvParamFan3Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 - normaal, 2 - waarschuwing

3 - kritisch, 4 - shutdown

5 - niet aanwezig, 6 - nietfunctionerend

De verplichte status van de ventilator 3 wordt geïnstrumenteerd.

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 - normaal, 2 - waarschuwing

3 - kritisch, 4 - shutdown

5 - niet aanwezig, 6 - nietfunctionerend

De verplichte status van de ventilator 4 wordt geïnstrumenteerd.

rlPhdUnitEnvParamFan5 Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 - normaal, 2 - waarschuwing

3 - kritisch, 4 - shutdown

5 - niet aanwezig, 6 - nietfunctionerend

De verplichte status van de ventilator 5 wordt geïnstrumenteerd.

Opdracht

De SNMP get opdracht is als volgt:

Snmpget -v 3 -u GEBRUIKERSNAAM -a AUTH-METHODE -A "AUTH-PASSWORD" -x PRIVACY-METHODE -X "PRIV-PASSWORD" -l authPriv SWITCH-IP-ADRES

Voorbeeld

Hier is een voorbeeld van de SNMP get commando.

Resultaat

De string return van CBS350-16XTS wordt hier weergegeven. Hierin staan de firmware-versie, het serienummer, de fabrikant, de systeemuptime, het CPU-gebruik voor de laatste seconde, de laatste minuut, de laatste 5 minuten, de huidige temperatuur en de ventilatorstatus. Dit CBS350 model heeft drie ventilatoren met normale status. Ventilatoren 4 en 5 zijn niet aanwezig.

Conclusie

Nu kent u enkele van de gebruikelijke SNMPv3 OIDs voor de CBS350 switches.