Inhoud

Inleiding

Gebruikte componenten

Scenario

Energiebeleid configureren

Modi voor voedingsredundantie:

Voedingsredundantie:

Energiebesparingsmodus:

Dynamic Power Rebalancing:

Uitgebreide stroomcapaciteit:

Toewijzing van vermogen (watt)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het voedingsbeleid voor het UCS X9508-chassis configureert.

Gebruikte componenten

Voor deze demonstratie is dit de opzet:

Eén UCS X9508-chassis aangesloten op een paar 6400-serie Fabric Interconnect in IMM-modus, beheerd door de Cisco Intersight SaaS-instantie.

Dezelfde informatie is van toepassing op het UCS X9508-chassis dat wordt beheerd door Cisco Intersight Virtual Appliances.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Scenario

Het UCS X9508-chassis gebruikt het concept van chassisprofielen als een constructie die een reeks beleidsregels definieert, waaronder voeding, koeling en beheer, voor een UCS-chassis. Terwijl serverprofielen vaker worden gebruikt en besproken, dienen chassisprofielen een vergelijkbaar doel op chassisniveau.

Standaard is aan het chassis uit de UCS X-reeks geen chassisprofiel toegewezen, maar er worden bepaalde vooraf geconfigureerde standaardbeleidswaarden gebruikt die vereist zijn om het chassis gebruiksklaar te maken. Om de chassismogelijkheden aan te passen aan de specifieke stroomvereisten van een omgeving en de behoeften op het gebied van koeling en beheer, is de configuratie van een chassisprofiel vereist.

Deze demonstratie richt zich op het beleid voor chassisvoeding, waardoor de configuratie van voedingsredundantie en stroomtoewijzing voor het chassis mogelijk wordt.

Energiebeleid configureren

Meld u aan bij de instantie Intersight om het beleid voor chassisvoeding te configureren.

Klik onder het gedeelte Configureren op Beleid. Selecteer Beleid maken in het venster Beleid.

Zoek in de zoekbalk naar "power".

Selecteer het keuzerondje Aan/uit en klik op Starten.

Kies in het venster Maken de gewenste organisatie, noem het energie-beleid en klik op Volgende.

Wanneer de optie Alle platforms is geselecteerd, wordt één beleid gemaakt voor het chassis en de beschikbare server.

Het wordt aanbevolen om een apart beleid te hebben om verwarring en overlappende instellingen te voorkomen.

Selecteer rechtsboven de optie UCS-chassis.

Modi voor voedingsredundantie:

Het X9508-chassis biedt ondersteuning voor maximaal zes voedingen (PSU's), met de vereiste minimale configuratie van twee voedingen. Het zijn titanium gecertificeerde 2800W-compatibele AC-voedingseenheden (PSU's) die ingangsvermogen van AC-bronnen ondersteunen.

De PSU-populatie en redundantiemodi bepalen hoeveel totaal vermogen kan worden verbruikt zonder stroomstoringen als gevolg van het verlies van de PSU-uitvoer. De toewijzing van het vermogen heeft een impliciete bovengrens bij de maximale waarde. Het totale energieverbruik wordt nog steeds verdeeld over alle bewoonde voedingseenheden.

De voedingseenheden zijn redundant en kunnen in de volgende energiemodi worden gebruikt:

- Niet-redundante configuratie: het systeem kan uitvallen met het verlies van een voeding of elektriciteitsnet in verband met een bepaald chassis. We raden niet aan het systeem in een productieomgeving in niet-redundante modus te gebruiken.

- N+1-configuratie: het chassis bevat een totaal aantal voedingseenheden om aan de stroomvereisten van het systeem te voldoen, plus één extra voeding voor redundantie.

- N+2-configuratie: het chassis bevat een totaal aantal voedingseenheden om aan de stroomvereisten van het systeem te voldoen, plus twee extra voedingseenheden voor redundantie.

- Netwerkconfiguratie (ook bekend als N+N): elke set van drie voedingseenheden heeft zijn eigen ingangsstroomcircuit, zodat elke set voedingseenheden is geïsoleerd van eventuele storingen die de andere set voedingseenheden kunnen beïnvloeden. Als een van de ingangsbronnen uitvalt, waardoor drie voedingseenheden uitvallen, blijven de overgebleven voedingseenheden op het andere stroomcircuit stroom leveren aan het chassis.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor het Cisco UCS X9508-serverchassis voor meer informatie: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/x/hw/x9508/install/b-ucs-x9508-install/m-ucsx-9508-chassis-overview.html

Deze tabel helpt om het totale en maximale vermogen per PSU te verduidelijken op basis van de redundantiemodus en de PSU-populatie (geen in stand-by):

De standaardmodus voor energieredundantie is ingesteld op Grid en het chassis voor deze demonstratie is niet volledig gevuld.De redundantie van het net kan voldoende stroomtoewijzing aan de servers bieden voordat de servervoeding wordt geprofileerd, wat later wordt toegelicht.

Cisco implementeerde een functie genaamd "E-brake". Dit is een hardwaregebaseerd throttling-mechanisme dat wordt bestuurd door de Chassis Management Controller of CMC op de IFM. Dit kan worden geactiveerd als er netwerkstroom verloren gaat en de serverwerklasten bijna het maximale stroomverbruik hebben en de belasting zich binnen het uitgebreide energiebereik bevindt. Dit kan ertoe leiden dat de stroom van de server wordt vertraagd totdat de stroomvoorziening van het net is hersteld. Servers in de status throttling blijven echter online, met mogelijke verslechtering van de prestaties als gevolg van minder stroom die wordt geleverd aan de server-CPU. Zodra de belasting minder is dan het beschikbare vermogen van het chassis, wordt de noodrem losgelaten en wordt normaal gaspedaal gebruikt om het vermogen onder de nieuwe limiet te houden.

Tijdens de eerste detectie van alle servers in een volledig gevuld chassis wordt aanbevolen het beleid voor energieredundantie tijdelijk in N+1 te wijzigen voordat de servers het beleid voor energieprofielen uitvoeren. Nadat de server is gedetecteerd, kan het beleid voor energieredundantie worden gewijzigd in het eerder geconfigureerde beleid (dat wil zeggen, Grid) zonder gevolgen voor het chassis of de servers.

Voedingsredundantie:

De modus Energieredundantie bepaalt het aantal voedingseenheden dat het chassis redundant houdt en de standaardmodus is Grid.

Energiebesparingsmodus:

Met de energiebesparingsmodus, die standaard is ingeschakeld, kunnen overbodige voedingen worden uitgeschakeld om de efficiëntie te verbeteren. Dit kan afhankelijk van de systeembehoeften worden in- of uitgeschakeld.

Dynamic Power Rebalancing:

Dynamische energieherverdeling zal de stroom tussen servers opnieuw toewijzen als ze in een omgeving met beperkte stroomvoorziening moeten concurreren om de stroom. Het wordt aanbevolen om dit ingeschakeld te laten, tenzij u een specifieke noodzaak hebt om het opnieuw in evenwicht brengen van de stroom uit te schakelen.

Uitgebreide stroomcapaciteit:

Bij gebruik in elke redundante energiemodus kan met de optie Uitgebreide energiecapaciteit de totale toewijzing/het totale energieverbruik met 15% worden verhoogd.

In een chassis met in totaal 6 voedingseenheden met een energieredundantie-modus die is geconfigureerd als Grid, biedt elke voedingseenheid 1400 watt, wat overeenkomt met 50% PSU-toewijzing. In dit scenario, zonder Extended Power Capacity, is de totale werklast beperkt tot 8400 watt.

Als Extended Power Capacity echter is ingeschakeld, wordt de werklastlimiet verhoogd tot 9.660 watt. Dit vertaalt zich in 15% meer vermogen per PSU, waardoor elke PSU wordt verhoogd tot 1610 watt of 57,5% toewijzing per PSU.

Merk op dat de optie Extended Power Capacity niet kan worden geconfigureerd als de modus voor chassisvoedingsredundantie is ingesteld op Not Redundant.

Toewijzing van vermogen (watt)

Het veld Power Allocation (Energietoewijzing) maakt de configuratie mogelijk van een maximale vermogenswaarde die een chassis kan verbruiken. De waarde kan variëren van minimaal systeemvereiste tot maximaal beschikbaar vermogen. Door een beleid met een vermogenstoewijzing van "0" te implementeren, kan het chassis alle beschikbare stroom gebruiken in overeenstemming met de Power Redundancy-modus.

Voor deze demonstratie wordt "0" gebruikt, wat de standaardwaarde is.

Klik vervolgens op Maken

Om dit energiebeleid te kunnen gebruiken, moet een chassisprofiel worden gemaakt en aan het juiste chassis worden gekoppeld.

Klik in het gedeelte Configureren in het navigatiedeelvenster op Profielen.

Selecteer het tabblad Chassisprofielen van UCS. Klik op UCS-chassisprofiel maken.

Klik op de pagina Chassistoewijzing op Starten.

Kies de gewenste organisatie, noem het Chassis Profile en klik op Volgende.

Selecteer het juiste chassis om het chassisprofiel toe te wijzen en klik op Volgende.

Beweeg in het venster Chassisprofiel maken de muisaanwijzer over de rechterkant van de Power-optie en klik op Beleid selecteren.

Zoek in de pop-uplijst naar het eerder gemaakte energiebeleid en selecteer het.

Klik vervolgens op Volgende

Klik op de overzichtspagina op Implementeren.

Bevestig de implementatie door Implementeren te selecteren.

Deze activiteit is binnen een paar minuten voltooid, en het heeft geen invloed op de service.

Het chassisprofiel met voedingsbeleid is met succes geconfigureerd op het UCS X9508-chassis.

Nuttige links:

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/Intersight/b_Intersight_Managed_Mode_Configuration_Guide/m-chassis-policies.html#:~:text=UCSX%2D9508)%20currently.-,Creating%20a%20Power%20Policy%20for%20Chassis,-This%20policy%20enables

- https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/emea/docs/2024/pdf/BRKDCN-2933.pdf