Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

UCS C-Series M5-servercomponenten voor ventilatorbeleid en ventilatorgeluid

Hoe elke component van invloed is op het ventilatorbeleid

Inlaattemperatuur vergelijken met ventilatorbeleid en PWM

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de UCS C-Series M5-servercomponenten van Unified Computing Server (Unified Computing Server) met betrekking tot Fan Policy en Fan Noise. Het is opgemerkt dat verschillende geconfigureerde servers en verschillende servermodellen bij vergelijking meer ventilatorruis opleveren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- C220 M5-software

- C240M5-software

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Pulse Width Modulation (PWM) is de meting van de gemiddelde ventilatorsnelheid in procenten (%) van de maximale revoluties per minuut (RPMs) voor een specifiek ventilatormodel.

Specifieke componenten beïnvloeden het FAN-beleid voor Cisco-servers. Als u nieuwe interne hardware toevoegt, kan dit het VAN-beleid aan vereisten veranderen en kan dit resulteren in een verschil in gemiddelde ventilatorsnelheid en ruisniveau.

UCS C-Series M5-servercomponenten voor ventilatorbeleid en ventilatorgeluid

Hoe elke component van invloed is op het ventilatorbeleid

PID

Naam van kaart

Minimale ventilatorprofiel

Categorie

Release

C220 M5-software

C240M5-software

UCS C-GPU-7150x2 switch

AMD FirePro S7150x2

Hoog vermogen

3

HP

NA

toepasbaar

UCS-PCI E-BD16GF

Emulex LPe3102 2-poorts 16G FC HBA

evenwichtig

2

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-PCI E-BS32GF

Emulex LPe3200 32 Gbps FC HBA met één poort

evenwichtig

2

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-PCI-E-BD32GF

Emulex LPe3202 32 Gbps FC HBA met twee poorten

evenwichtig

2

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-PCI E-IRJ45

Intel Ethernet-serveradapter I350-T4

evenwichtig

2

HP

toepasbaar

toepasbaar

N2X-AIPCI01

Intel X520-DA2 10 Gbps 2-poorts NIC

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-PCI/E-ID10GC

Intel(R) X550-T2 SagePond 2x10GB 10GBaseT

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-PCI-E-ID40GF

Intel(R) XL710-QDA2 SpiritFalls 2x40 GB QSFP+

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-PCI-E-ID10GF

Intel(R) X710-DA2 Eaglefontein 2x10 GB SFP+

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-PCI E-IQ10GF

Intel(R) X710-DA4 EagleFoundation 4x10 GB SFP+

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-PCI E-IQ10GC

Cisco(R) Ethernet geconvergeerde NIC X710-T4

Hoog vermogen

3

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-PCI-E-ID25GF

Cisco(R) Ethernet geconvergeerde NIC XV710-DA2

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-MLOM-IRJ45-software

Intel(R) I350-MLOM 1 Gbps netwerkcontroller

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

Cisco 12G SAS modulaire hulpcontroller

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

NA

UCS-inval-M5

Cisco 12G modulaire RAID-controller met 2 GB cache

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-SAS-M5

Cisco 12G modulair SAS HBA(max. 16 stuurprogramma’s)

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-9400-8E switch

Cisco ASR 940-8E 12G SAS HBaB

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-inval-M5HD

Cisco 12G modulaire RAID-controller met 4 GB cache

Laag vermogen

1

HP

NA

toepasbaar

UCS-SAS-M5

Cisco 12G modulair SAS HBA (max. 26 schijven)

Laag vermogen

1

HP

NA

toepasbaar

UCS C-GPU-M10

India M10 P2405-070

Hoog vermogen

3

HP

NA

toepasbaar

UCS C-GPU-M60 router

Nvidia TESLA M60

Hoog vermogen

3

HP

NA

toepasbaar

UCS C-GPU-P100-12G switch

India GP100 PCIe PH400-201 PASSIEF, 250 W, F 3,0, 16 GB

Max. voeding

4

HP

NA

toepasbaar

UCS C-GPU-P100-16G switch

India GP100 PCIe PH400-202 PASSIEF, 250 W, F 3,0, 12 GB

Max. voeding

4

HP

NA

toepasbaar

UCS C-GPU-P4

India P4 (PG414-200), PASSIEF, 75 W, 8 GB PCIe-kaart

Hoog vermogen

3

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-GPU-P40

India P40 (PG610-200), PASSIEF, 250 W, F 3,0, 24 GB PCIe-kaart

Hoog vermogen

3

HP

NA

toepasbaar

UCS C-GPU-V100-software

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 16 GB

Hoog vermogen

3

HP

NA

toepasbaar

UCS C-GPU-V100-32 switch

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 32 GB

Hoog vermogen

3

HP

NA

toepasbaar

UCS-PCI-E-QD25GF

QL4121H 25 GbE adapter

Hoog vermogen

3

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-PCI-E-QD40GF

QL454-12H 40 GbE adapter

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-PCI-E-QD16GF

QLE2692 dual-poorts 16G FC

evenwichtig

2

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-PCI-E-QD32GF

QLE2742 2-poorts 32G FC HBA met twee poorten

evenwichtig

2

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-PCI E40Q-03 router

UCS VIC 1385 40 Gbps 2-poorts CNA QSFP+ module

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-MLOM-C40Q-03 switch

UCS VIC 1387 40 Gbps 2-poorts QSFP+ module

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-MLOM-C25Q-04 switch

Cisco UCS VIC 1457 MLOM

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C25Q-04 router

Cisco UCS VIC 1455 router

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-F-H160-03

Cisco HHL AIC 1,6 TB HGST SN250 NVMe

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-NVME-H3203 router

Cisco HHL AIC 3,2 TB HGST SN260 NVMe

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-NVME-H6403 router

Cisco HL AS 6,4 TB HGST SN260 NVMe

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-NVME-H38401 router

Cisco HHL AIC 3,8 TB HGST SN260 NVMe

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS-NVME-H76801 router

Cisco HHL AIC 7,7 TB HGST SN260 NVMe

Laag vermogen

1

HP

toepasbaar

toepasbaar

UCS C-Series-servers ondersteunen 4 ventilatorbeleid, lage voeding, gebalanceerde, hoge voeding en maximale voeding. Navigeer naar CIMC UI > Bereken > Macht beleid om de instelling te vinden.

Minimale toegestane ventilatorsnelheid is een functie van de temperatuur van de lucht in de server en het toegepaste ventilatorbeleid.

Inlaattemperatuur vergelijken met ventilatorbeleid en PWM

Inlaattemperatuur

Beleid inzake akoestische modus

Lagere-voedingsbeleid

gebalanceerd beleid

Hoog-krachtbeleid

Maximumvoedingsbeleid

[C]

[PWM %]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

Voorbeeld: Bij een temperatuur van 23°C in de inlaatlucht, met een beleid van maximaal vermogen, is de maximaal toegestane ventilatorsnelheid 60% pulsbreedtemodulatie (PWM). De minimale ventilatorsnelheid bij een laag vermogen is 20% PWM bij een temperatuur van 23°C.

Gerelateerde informatie

- UCSM Configuration Guide op pagina 54 beschrijft best practices voor de configuratie van ventilatorbeleid

- CSCvj78750DOC BUG | Vermelding van maximale ventilatorsnelheid in M5-servers — spaanplaat of installatiehandleiding

- CSCvj21242UCSC M5-serverventilatoren hebben een hoge ventilatorsnelheid dan M4, geen hogere drempelwaarde voor alarm ingesteld.

- CSCvm27310 Beleid neemt Max. macht in plaats van een beleid met hoge macht voor NVidia GPU P40.

- CSCvd37009C-Series VAN-BELEIDSOVERRIDE - kaart(en) 'onbekende kaart PCI-IDS: 0x806-0x1521-0x137-0x00b9'

- CSCvi97762C240-m5 VENTILATOREENHEID - kaart(en) "onbekende kaart PCI-IDS: 0x806-0x1521-0x137-0x00b9"

- CSCvf38379LUCHT-CT5520-K9 of AIR-CT8540-K9 kan niet worden opgestart, wat fatale fout toont wanneer Cavium kaart is geïnstalleerd.

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems