Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft hoe in een router voor aggregatieservices 9000 (ASR9K) wanneer het voedingsniveau naar een ontoereikend niveau daalt, lijnkaarten (LC’s) beginnen te worden uitgeschakeld.

Bijgedragen door Sam Milstead, Cisco TAC Engineer.

Probleem

Vóór 6.0.1 en 6.1.1, toen de stroomniveaus daalden, werden kaarten willekeurig uitgeschakeld, en was er geen manier om te beïnvloeden welke kaarten eerst zouden worden uitgeschakeld. Dit kan leiden tot stroomstoringen of andere problemen voor exploitanten.

Oplossing

Vanaf 6.0.1 en 6.1.1 werd via CSCux een beheerdersknop geïntroduceerd09817 Dat maakte het mogelijk om te beïnvloeden welke kaarten eerst zouden worden gesloten in geval van een stroomuitval in een ASR9K-systeem.

Hier is een configuratievoorbeeld met LCs 0 en 1 als laatste en LC 4 als eerste.

power budget enforcement progressive

priority 1

location 0/0/CPU0

location 0/1/CPU0

!

priority 2

location 0/2/CPU0

!

priority 4

location 0/3/CPU0

!

priority 19

location 0/4/CPU0

!

!

Opmerking: dit geldt alleen voor LC's die zich in de XR-RUN-status bevinden. Elke andere staat waarin een LC is, zoals MBI-BOOTING, dan zal het niet worden beïnvloed door deze configuratie. Bijvoorbeeld, als LC 4 opstart en er is een stroomuitval dan wordt LC 3 eerst uitgeschakeld.