Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Problemen oplossen

BBU-opdrachten en -functies

LED-status en betekenis

Uitvoer van Weergave van omgevingskracht

BBU State of Charge (SOC)

Lage stroomtoestand

Temperatuur

Vaak voorkomende problemen

BBU is niet herkend

BBU wordt niet belast

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen kunt oplossen en de status van Battery Backup Units (BBU) kunt controleren op Cisco Connected Grid Route (CGR1240) die CG-OS uitvoeren.

De CGR1240 ondersteunt maximaal drie BBU-eenheden. Als één batterij slecht is, moet de hele stapel batterij worden vervangen. Het is niet aanbevolen de hardware-revisie van de BBU te combineren en aan te passen, omdat deze niet compatibel is met elkaar.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CGR1240.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Problemen oplossen

BBU-opdrachten en -functies

Opdracht BBU

Functies

reserve-batterij uitschakelen

Koppel de back-upbatterij los van het systeem. Deze opdracht wordt gebruikt wanneer we batterij vervangen.

back-upbatterij mogelijk

Sluit de werking van de back-upbatterij aan op het systeem

firmware batterij

Firmware voor de BBU. Deze opdracht wordt gebruikt voor het upgraden van de BU-firmware.

hard-reset van de batterij

Harde reset-batterij. Deze opdracht stelt batterijstatistieken opnieuw in.

remming van de back-upbatterij

Functie uitschakelen. Deze opdracht remt het ontladen en in rekening brengen van BBU voor transport.

opnieuw instellen van de batterij

Zet de back-upbatterij terug. Deze opdracht stelt batterijstatistieken opnieuw in.

back-upbatterij zonder remming

Functie inschakelen. Deze opdracht maakt het laden en lossen van de BBU mogelijk.

Maak de verbinding van de batterij volledig los van de router. Zodra deze opdracht is afgegeven, kan de batterij worden vervangen.

De back-up-batterij remt de verbinding van de batterij niet los van de router. Deze opdracht voorkomt alleen dat de BBU opladen/ontladen. Als u de BBU vervangt door deze opdracht, kan de zekering van het moederbord ontploffen.

LED-status en betekenis

LED-status

Betekenis

Groen

Werkeloos

Groen knipperen

heffing

Knippergeel

ontlading

Vast rood

volledig geloosd

Knipperrood

Bootloader

Geen LED

BBU is niet aangesloten op het systeem

Groen/rood knipperen

Oplage

Langzaam binden Geel

Laden/lossen uitgeschakeld

Uitvoer van Weergave van omgevingskracht

Reserve-batterij#:

—

BBU-temperatuur: 29.20 C [Stationele-ondersteuningstempel -25C tot 70C]

BBU-spanning: 11,75 V [Als <3,5 V wordt uitgevoerd, wordt de batterij afgesloten met een lage spanning en wordt de lading uitgeschakeld.]

huidige BBU: 0,00 A [Indien ontslagen via de BBU, volgen we de huidige statistieken]

Relatieve BBU-staat van heffing: 91 % [Relatief en absoluut zijn functies van elkaar, intern hebben we beide functies gelijkgesteld, dus we zien misschien geen merkbaar verschil. Beide zijn oké voor referentie. De voorkeur gaat uit naar de absolute staat van heffing.]

BBU absolute staat van heffing: 91 %

resterende capaciteit van de BBU: 5,28 uur

volledige laadcapaciteit van de BBU: 5,74 A-uur

Draaitijd voor de BBU: fff (Niet ontladen) [Geeft het hoogste nummer weer als het niet actief is. Als de batterij wordt geloosd, geeft het systeem een nauwkeuriger getal op de rijtijd]

Gemiddelde tijd om te leeghalen: 32768 min.

gemiddeld te gebruiken tijd : 6535 min.

Laadstroom BBU: 0,00 A

BU Charging voltage: 11,75 V

BBU Batterijstatus: 80

BU Charging Status: 6010

Waarschuwing BBU: 80

BBU Verwarmingstemperatuur: 29.20 C [Speciaal bruikbaar bij negatieve temperaturen]

BBU Verwarmingsstatus/controle: 0 [Onder omstandigheden beneden de nul (bij -15C) verwarming voor batterijkicks-in, om eenheid op te warmen]

BBU temperatuur verwarmingselement: 26,70 C [hogere omgevingstemperatuur, nauwkeuriger]

Status BBU Unity: 4840

versie van ABBU Eenheid firmware: 10261

BBU State of Charge (SOC)

- BBU wordt volledig geladen wanneer de SOC 85% of hoger is.

- BBU is Leeg als de SOC 5% of lager is.

- Het duurt ongeveer 8 uur om een BBU volledig op te laden.

Lage stroomtoestand

- Bij 5% SOC sluit de BBU de stroom af en gaat deze over op lage temperatuur.

- Wanneer CGR1240 is aangesloten op het AC-apparaat, staat er geen lozing onder: De BBU moet over voldoende capaciteit beschikken om 30 dagen vol te houden bij een lage energietemperatuur.

- Wanneer CGR1240 is aangesloten op het AC-apparaat, wordt de ontlading verminderd: De BBU moet een houdbaarheidstermijn van minder dan 90 dagen hebben.

Temperatuur

- De BBU bevat 2 temperatuursensoren, (0x40 en 0x43), het enige Lezen-signaal voor terugkoppelingscontrole van de verpakkingstemperatuur en de omgevingstemperatuur van de BBU.

De omgevingstemperatuur-sensor bevindt zich buiten de plastic behuizing. Het temperatuurbereik van de sensor ligt tussen -40C en +100C.

- Het instelpunt voor de temperatuur van het verwarmingselement is ingesteld voor een werkgebied tussen -10C en 25C.

- De laadtemperatuur voor de batterijen ligt tussen 0°C en 50°C.

- De temperatuur voor het ontladen van de batterij zal tussen -20°C en 60°C liggen.

- De bedrijfstemperatuur van het circuit ligt tussen - 40ºC en 85ºC.

- De opslag- en transporttemperatuur liggen tussen -40 en +70 °C.

Vaak voorkomende problemen

BBU is niet herkend

- Controleer of de back-upbatterij is ingeschakeld

- Controleer de kabelaansluitingen. BBU moet beschikken over de aangesloten kabelharnas en de BBU Connect (oranje draadkabel) hebben aangesloten.

BBU wordt niet belast

- Controleer de BBU om te zien of het voltage hoger is dan 9,5 V. Als de BBU niet wordt geladen, wacht dan een paar uur om te zien of het voltage toeneemt. Als het voltage hetzelfde blijft, bevat de BBU een slechte cel en moet deze worden vervangen.

- Als de temperatuur nog niet op nul staat, kan de BBU dit niet opladen.

Gerelateerde informatie

- Cisco CGR1240 BBU Video https://supportforums.cisco.com/video/13223826/cgr1240-bbu-replacement voor probleemoplossing

- Batterij-back-up installeren http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/cgr1000/hardware/cgr1240/installation/bbu.pdf

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems