Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configuratie van verandering van statusbanden in Switches die de CISCO-STACK-MIB ondersteunen

Configuratie van verandering van statusbanden in Switches die CISCO-C2900-MIB ondersteunen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Sommige Cisco-switches staan een redundante voeding (RPS) toe, naast de lokale voeding. Dit document bevat informatie over de manier waarop u de status van de RPS in die switches kunt controleren met behulp van SNMP.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware- en softwareversies:

- Softwareafbeeldingen die CISCO-STACK-MIB ondersteunen — Ondersteund in alle Catalyst OS-versies en de IOS-afbeeldingen.

- Softwareafbeeldingen die CISCO-C2900-MIB ondersteunen — Ondersteund in alle softwareafbeeldingen voor switches van de Cat2900XL- en Cat3500XL-familie en IOS-afbeeldingen.

- RPS 3000

- RPS600

Opmerking: de inhoud van dit document is alleen van toepassing op switches en niet op routermodellen.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Op dit moment worden er geen vallen of syslog-berichten verstuurd door RPS-apparaten die inlichten over een verandering van status. Deze status kan echter worden getraceerd door een van de volgende MIB-objecten te lezen vanaf de switch waarin de RPS is aangesloten:

- Voor switches die CISCO-STACK-MIB ondersteunen, is het object ChassisPs2Status (1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7)

chassisPs2Status OBJECT-TYPE

SYNTAX        INTEGER {

other(1),       -- none of the following

ok(2),          -- status ok

minorFault(3),  -- minor problem

majorFault(4)   -- major problem

}

MAX-ACCESS    read-only

STATUS        current

DESCRIPTION   "Status of power supply number 2. If the status is

not ok, the value of chassisPs2TestResult gives

more detailed information about the power supply's

failure condition(s)."

::= { chassisGrp 7 }

- Voor switches die de CISCO-2900-MIB ondersteunen, is het object c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo (1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9)

c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo OBJECT-TYPE

SYNTAX  INTEGER {

absent(1),

connectedFunctional(2),

connectedNotFunctional(3),

functionalPrimaryFailed(4)

}

MAX-ACCESS  read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"The switch allows a redundant power supply in addition

to its local power supply. Only one power source can be

supplying power to a unit.

absent(1) :the redundant power supply is not connected

to the switch.

connectedFunctional(2) : the redundant power supply is

connected to the switch and operational.

connectedNotFunctional(3): the redundant power supply

is connected to the switch, but cannot supply

power to the system.

functionalPrimaryFailed(4): the redundant power supply

is installed, powered on, and operational,

but a failure exists in the local power

supply system."

::= { c2900SysInfo 9 }

Met behulp van de RMON - alarmen en gebeurtenissen groepen, kunt u de switch configureren zodat het een alarm in SNMP klem formaat naar het gespecificeerde beheerstation stuurt.

Configuratie van verandering van statusbanden in Switches die de CISCO-STACK-MIB ondersteunen

U dient deze opdrachten in een switch te configureren die de CISCO-STACK-MIB ondersteunt om een RMON - gebeurtenis te verkrijgen, doorgestuurd als SNMP-val naar het NMS-station, wanneer de status van de RPS verandert van ok(2) in majorFault(4):

rmon event 65 trap public description "RPS is not ready" owner yourname

rmon event 66 trap public description "RPS is ready" owner yourname

rmon alarm 222 1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7.0 10

absolute rising-threshold 4 65 falling-threshold 2 66 owner yourname

Configuratie van verandering van statusbanden in Switches die CISCO-C2900-MIB ondersteunen

U dient deze opdrachten te configureren in een switch die de CISCO-C2900-MIB ondersteunt om een RMON - gebeurtenis te verkrijgen, doorgestuurd als een val naar het NMS-station, wanneer de status van de RPS verandert van aangeslotenFunctional(2) naar afwezig(1):

rmon event 67 trap public description "RPS not ready" owner yourname

rmon event 68 trap public description "RPS ready" owner yourname

rmon alarm 444 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9.0 5

absolute rising-threshold 2 68 falling-threshold 1 67 owner yourname

Gerelateerde informatie

- Instellingen voor RMON - alarmen en gebeurtenissen configureren vanuit de opdrachtregel (CLI)

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen