Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

SMTP op CPAM-server configureren

Automatiseringsregel configureren vanuit CPAM-client

Automatiseringsregel configureren vanuit CPAM-client

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de gateway Cisco Physical Access Manager (CPAM) kunt bewaken met behulp van automatiseringsregels. Als een van de toegangspoort zijn status wijzigt in Down of Unknown, wordt dit per e-mail gemeld.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CPAM 1.4.x of CPAM 1.5.x

- SMTP-server en -poort

- E-mailadres

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

SMTP op CPAM-server configureren

Stap 1. Aanmelden bij CPAM-beheerpagina, zoals in de afbeelding:

Stap 2. Navigeren naar Setup > E-mail, Configureren van het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Serveradres en e-mailadres, zoals in de afbeelding:

Stap 3. Klik op Bijwerken.

Stap 4. Klik op Test. (CPAM-server verstuurt Test-e-mail naar e-mailadres).

Stap 5. Inloggen op CPAM-client

Automatiseringsregel configureren vanuit CPAM-client

Stap 1. Navigeer naar Deuren > Hardware, zoals in de afbeelding:

Stap 2. Klik met de rechtermuisknop op Automation Driver en selecteer Bewerken.

Stap 3. Navigeer naar SMTP Sever Settings en vul alle SMTP details

- Host - SMTP-serveradres

- Controleer de gebruikersverificatie

- Gebruikersnaam - Gebruiker ID

- Wachtwoord

- Poort - 25

- E-mailadres afzender - E-mailadres van bovenstaande gebruiker.

Stap 4. Navigeer naar Evenementen en alarmen > Global IO, zoals getoond in de afbeelding:

Stap 5. Zoals in de afbeelding, klikt u op Toevoegen.

Stap 6. Voer de naam in en selecteer de locatiestructuur.

Stap 7. Trigger, selecteer BEWERKEN en vervolgens Gebeurtenis

Stap 8. Klik in Filter bewerken, zoals in de afbeelding:

Navigeer naar Algemeen > Logcode.  Kies deze logcode

- Apparaat: onbekend

- Gatewaycontroller: omlaag

- Gatewaycontroller: onbekend

- Gatewayinterface: omlaag

- Module omlaag

- Selecteer Gebeurtenis bij prioriteit

Selecteer apparaat. Kies dit type

- Gatewaycontroller

- Gatewayinterface

- Gatewaymodule

- Ga naar apparaat, kies alle gateways.

Stap 9. Klik op OK

Stap 10. Klik op Add, selecteer Sanity Report Action > Gateways die offline zijn

Stap 11. Klik op Opslaan en sluiten.

Stap 12. Navigeer naar melding, klik op Nieuw, zoals in de afbeelding wordt weergegeven:

Stap 13. Selecteer Type e-mail.

Stap 14. Klik op Add, selecteer Specific Email Address en voer e-mailadres in waarop u de melding wilt verzenden (ook e-mailadres kan worden toegevoegd aan CC en BCC), zoals in de afbeelding:

Stap 15. Klik op Opslaan en sluiten.

Stap 16. Klik op OK.

Automatiseringsregel configureren vanuit CPAM-client

De automatiseringsregel handmatig oproepen

1. Navigeer naar Deuren > Hardware.

2. Klik met de rechtermuisknop op Automation-stuurprogramma.

3. Klik op Automation Rule aanhalen, selecteer Rule Gateway_Offline. Klik op OK.

Geconfigureerd e-mailadres dient als bijlage van de lijst met offline gateways te ontvangen.