목차

소개

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco 2520 Series Connected Grid Switches(CGS2520)의 공장 재설정 및 비밀번호 복구를 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

기고자: Mehar Swarup 및 Sumedha Phatak, Cisco TAC 엔지니어

문제

이 절차는 스위치에서 비밀번호가 손실되거나 고객이 초기 설정 스위치를 원하는 경우에 적용됩니다.

솔루션

CGS2520에서 컨피그레이션을 공장 재설정하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 스위치의 전원 코드를 뽑았다가 꽂습니다.

2. 플래시 초기화 메시지가 다음과 같이 표시될 때까지 기다립니다.

...플래시 초기화를 완료했습니다.

시스템이 중단되었거나 파일 시스템을 초기화하는 동안 오류가 발생했습니다.이 명령은 플래시 파일 시스템을 초기화하고 운영 체제 소프트웨어 로드를 완료합니다.

flash_init

부팅

3. 플래시를 초기화할 때 스위치의 고속 설정 핀을 3~5초 동안 누릅니다.이제 'switch:' 프롬프트가 표시됩니다.

스위치:

4. 이 명령을 사용하여 이미 존재하는 구성을 백업합니다.

스위치:flash_init

스위치:디렉터리 플래시:

스위치:flash:config.text flash:config-backup.text 이름 바꾸기

스위치:flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat 이름 바꾸기

5. 이 명령을 사용하여 이미 존재하는 구성을 삭제합니다.

스위치:del flash:config.text

스위치:del flash:vlan.dat

부팅

- 부트를 실행하면 스위치가 기본 모드로 로드되고 초기 컨피그레이션을 묻는 메시지가 표시됩니다.

- 나중에 초기 컨피그레이션을 건너뛰려면 PC에서 ctrl+c를 누릅니다.

비밀번호만 복구하려면 다음과 같이 flash_init 옵션 대신 boot 옵션을 사용합니다.

- 부트 플래시:<시스템 이미지

- config.bak running-config 복사

여기서 암호 변경

- copy running-config startup-config

관련 정보

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems