목표

PoE(Power over Ethernet)는 네트워크 트래픽의 간섭 없이 구리 케이블을 통해 연결된 전원 장치(PD)에 전기 전원을 공급하는 PoE 기반 디바이스에서 사용할 수 있는 기능입니다.PoE 속성 페이지에서는 포트 제한 또는 클래스 제한 PoE 모드를 선택할 수 있으며 생성할 PoE 트랩을 지정합니다.PD가 실제로 연결되고 전력을 소비할 경우 허용되는 최대 전력보다 훨씬 적게 소비될 수 있습니다.전원 켜기 재부팅, 초기화 또는 시스템 컨피그레이션이 발생하면 출력 전원이 비활성화되어 전원이 켜진 장치가 손상되지 않습니다.

이 문서의 목적은 PoE 속성을 구성하고 Sx500 Series Stackable Switch에 대한 PoE 정보를 제공하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

PoE 속성 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > PoE > Properties(속성)를 선택합니다.PoE 속성 페이지가 열립니다.

2단계. Power Mode(전원 모드) 필드에서 PoE 스위치에 대해 원하는 전원 모드에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Port Limit(포트 제한) - 각 포트당 최대 전력 제한은 사용자가 구성합니다.

· Class Limit — 포트당 최대 전력 제한은 디바이스의 클래스에 따라 결정되며, 이는 분류 단계에서 발생합니다.이 단계에서 PD는 해당 클래스를 지정합니다. 이는 PD가 사용하는 최대 전력입니다.기본적으로 활성화되어 있습니다.

3단계. 트랩을 활성화하려면 Traps 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.트랩이 활성화된 경우 SNMP를 활성화하고 하나 이상의 SNMP 알림 수신자를 구성해야 합니다.기본적으로 이 옵션이 선택되어 있습니다.SNMP 트랩 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 Sx500 Series Stackable Switch의 SNMP 트랩 설정 컨피그레이션 기사를 참조하십시오.

4단계. Power Trap Threshold 필드에 전력 제한의 백분율인 사용량 임계값을 입력합니다.전원이 이 값을 초과하면 경보가 시작됩니다.기본값은 95입니다.

PoE 속성 테이블에는 각 디바이스 또는 스택의 모든 유닛에 대한 카운터가 표시됩니다.

· 장치 번호— 스위치 스택의 유닛을 나타냅니다.

· 명목상 전원 — 스위치가 연결된 모든 PD에 공급할 수 있는 총 전력입니다.

· 소비 전력 — 현재 PoE 포트에서 사용 중인 전력입니다.

· 가용 전력 — 명목상 전력(소비되는 전력 양)입니다.

5단계. 적용을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.