목표

이 문서의 목적은 CBS350 스위치의 공통 SNMPv3 OID(object identifier) 목록을 제공하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- CBS350 스위치

소개

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 IP 네트워크에서 디바이스를 관리하는 데 사용되는 인터넷 표준 프로토콜입니다. SNMP 메시지는 관리되는 객체에 대한 정보를 검사하고 전달하는 데 사용됩니다. SNMP는 MIB(Management Information Base)를 사용하여 OID(object identifier)를 포함하는 계층 구조 또는 트리 구조 네임스페이스에 사용 가능한 객체를 저장합니다. OID는 SNMP를 통해 읽거나 설정할 수 있는 MIB 계층 구조에서 정보를 식별합니다.

SNMP 버전 3 기능은 네트워크를 통해 데이터 패킷을 인증 및 암호화하여 디바이스에 대한 보안 액세스를 제공합니다.

이 문서에서는 CBS350 스위치의 공통 SNMPv3 OID 목록을 제공합니다.

SNMP OID

MIB 개체 이름

OID

값 목록

설명

sysDescr

1.3.6.1.2.1.1.1.0

표시 문자열

시스템 설명

entPhysicalSoftwareRev

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

표시 문자열

물리적 엔터티에 대한 공급업체별 소프트웨어 수정 문자열입니다.

entPhysicalSerialNum

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

표시 문자열

물리적 엔터티에 대한 공급업체별 일련 번호 문자열입니다.

entPhysicalMfg이름

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

표시 문자열

이 물리적 구성 요소의 제조업체 이름입니다.

sysUp시간

1.3.6.1.2.1.1.3.0

타임스탬프

sysUpTime의 값입니다.

rlCpuUtilDuringLastSecond

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0~100

마지막 1초 동안의 디바이스 CPU 사용률입니다.

rlCpuUtilDuringLastMinute

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0~100

마지막 1분 동안의 디바이스 CPU 사용률입니다.

rlCpuUtilDuringLast5Minutes

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0~100

최근 5분 동안의 디바이스 CPU 사용률입니다.

rlPhdUnitEnvParamTempSensorValue

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

엔터티 센서 값

계측되는 센서의 현재 값입니다.

rlPhdUnitEnvParamFan1상태

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 - 보통, 2 - 경고

3 - 위험, 4 - 종료

5 - 없음, 6 - 작동하지 않음

계측되는 FAN 1의 필수 상태입니다.

rlPhdUnitEnvParamFan2상태

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 - 보통, 2 - 경고

3 - 위험, 4 - 종료

5 - 없음, 6 - 작동하지 않음

계측되는 FAN 2의 필수 상태입니다.

rlPhdUnitEnvParamFan3상태

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 - 보통, 2 - 경고

3 - 위험, 4 - 종료

5 - 없음, 6 - 작동하지 않음

계측되는 FAN 3의 필수 상태입니다.

rlPhdUnitEnvParamFan4상태

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 - 보통, 2 - 경고

3 - 위험, 4 - 종료

5 - 없음, 6 - 작동하지 않음

계측되는 FAN 4의 필수 상태입니다.

rlPhdUnitEnvParamFan5상태

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 - 보통, 2 - 경고

3 - 위험, 4 - 종료

5 - 없음, 6 - 작동하지 않음

계측되는 FAN 5의 필수 상태입니다.

명령을 사용합니다

SNMP get 명령은 다음과 같습니다.

Snmpget -v 3 -u USERNAME -a AUTH-METHOD -A "AUTH-PASSWORD" -x PRIVACY-METHOD -X "PRIV-PASSWORD" -l authPriv SWITCH-IP-ADDRESS

예

다음은 SNMP get 명령의 예입니다.

결과

CBS350-16XTS의 문자열 리턴이 여기에 표시되어 있습니다. 여기에는 펌웨어 버전, 일련 번호, 제조업체, 시스템 가동 시간, 마지막 초, 마지막 분, 마지막 5분 동안의 CPU 사용률, 현재 온도 및 팬 상태가 나열됩니다. 이 CBS350 모델은 3개의 팬이 정상적인 상태를 보여줍니다. 팬 4와 5가 없습니다.

결론

이제 CBS350 스위치의 일반적인 SNMPv3 OID를 몇 가지 알 수 있습니다.