목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

팬 정책 및 팬 소음과 관련된 UCS C-Series M5 서버 구성 요소

각 구성 요소가 FAN 정책에 미치는 영향

입구 온도를 팬 정책 및 PWM과 연결하는 방법

관련 정보

소개

이 문서에서는 팬 정책 및 팬 소음과 관련된 UCS(Unified Computing Server) C-Series M5 서버 구성 요소에 대해 설명합니다. 다른 구성된 서버 및 서로 다른 서버 모델을 비교할 때 팬 노이즈가 더 많이 발생하는 것으로 나타났습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- C220M5

- C240M5

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 정보

PWM(Pulse Width Modulation)은 특정 팬 모델에 대한 최대 RPM(Revolutions Per Minute)의 평균 팬 속도(%)를 측정한 것입니다.

특정 구성 요소가 Cisco 서버의 FAN 정책에 영향을 미칩니다. 새 내부 하드웨어를 추가하는 경우 요구 사항 때문에 FAN Policy(팬 정책)를 변경할 수 있으며, 이로 인해 평균 팬 속도 및 노이즈 레벨이 달라질 수 있습니다.

팬 정책 및 팬 소음과 관련된 UCS C-Series M5 서버 구성 요소

각 구성 요소가 FAN 정책에 미치는 영향

PID

카드 이름

최소 팬 프로필

범주

릴리스

C220M5

C240M5

UCSC-GPU-7150x2

AMD FirePro S7150x2

고전력

3

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-PCIE-BD16GF

Emulex LPe31002 듀얼 포트 16G FC HBA

균형 조정

2

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-BS32GF

Emulex LPe32000 단일 포트 32Gb FC HBA

균형 조정

2

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-BD32GF

Emulex LPe32002 듀얼 포트 32Gb FC HBA

균형 조정

2

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-IRJ45

인텔 이더넷 서버 어댑터 I350-T4

균형 조정

2

HP

적용 가능

적용 가능

N2XX-AIPCI01

Intel X520-DA2 10Gbps 2 포트 NIC

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-ID10GC

Intel(R) X550-T2 SagePond 2x10GB 10GBaseT

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-ID40GF

Intel(R) XL710-QDA2 Spirit2x40GB QSFP+ 2개

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-ID10GF

Intel(R) X710-DA2 EagleFountain 2x10GB SFP+

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-IQ10GF

Intel(R) X710-DA4 EagleFountain 4x10GB SFP+

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-IQ10GC

Cisco(R) 이더넷 통합 NIC X710-T4

고전력

3

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-ID25GF

Cisco(R) 이더넷 통합 NIC XXV710-DA2

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-MLOM-IRJ45

Intel(R) I350-mLOM 1Gbps 네트워크 컨트롤러

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

Cisco 12G SAS 모듈형 RAID 컨트롤러

저전력

1

HP

적용 가능

해당 없음

UCSC-RAID-M5

2GB 캐시가 있는 Cisco 12G 모듈형 RAID 컨트롤러

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-SAS-M5

Cisco 12G 모듈형 SAS HBA(최대 16개의 드라이버)

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-9400-8E

Cisco 9400-8E 12G SAS HBA

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-RAID-M5HD

4GB 캐시가 포함된 Cisco 12G 모듈형 RAID 컨트롤러

저전력

1

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-SAS-M5

Cisco 12G 모듈형 SAS HBA(최대 26개 드라이브)

저전력

1

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-GPU-M10

Nvidia M10 P2405-070

고전력

3

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-GPU-M60

Nvidia TESLA M60

고전력

3

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-GPU-P100-12G

Nvidia GP100 PCIe PH400-201 패시브, 250W, FF 3.0, 16GB

최대 전력

4

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-GPU-P100-16G

Nvidia GP100 PCIe PH400-202 패시브, 250W, FF 3.0, 12GB

최대 전력

4

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-GPU-P4

Nvidia P4(PG414-200), PASSIVE, 75W, 8GB PCIe 카드

고전력

3

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-GPU-P40

Nvidia P40(PG610-200), 패시브, 250W, FF 3.0, 24GB PCIe 카드

고전력

3

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-GPU-V100

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300W, 16GB

고전력

3

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-GPU-V100-32

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300W, 32GB

고전력

3

HP

해당 없음

적용 가능

UCSC-PCIE-QD25GF

Qlogic QL41212H 25GbE 어댑터

고전력

3

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-QD40GF

Qlogic QL45412H 40GbE 어댑터

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-QD16GF

Qlogic QLE2692 듀얼 포트 16G FC

균형 조정

2

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-QD32GF

Qlogic QLE2742 듀얼 포트 32G FC HBA

균형 조정

2

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-C40Q-03

UCS VIC 1385 40Gb 2 포트 CNA QSFP+

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-MLOM-C40Q-03

UCS VIC 1387 40Gb 2 포트 QSFP+

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-MLOM-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1457 MLOM

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-PCIE-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1455

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-F-H16003

Cisco HHHL AIC 1.6TB HGST SN250 NVMe

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-NVME-H32003

Cisco HHHL AIC 3.2TB HGST SN260 NVMe

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-NVME-H64003

Cisco HHHL AIC 6.4TB HGST SN260 NVMe

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-NVME-H38401

Cisco HHHL AIC 3.8TB HGST SN260 NVMe

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCSC-NVME-H76801

Cisco HHHL AIC 7.7TB HGST SN260 NVMe

저전력

1

HP

적용 가능

적용 가능

UCS C-Series Server는 4개의 팬 정책, 저전력, 균형, 높은 전력 및 최대 전력을 지원합니다. CIMC UI > Compute > Power Policies로 이동하여 설정을 찾습니다.

최소 허용 팬 속도는 서버 유입 공기 온도 및 적용된 팬 정책의 기능입니다.

입구 온도를 팬 정책 및 PWM과 연결하는 방법

입구 온도

음향 모드 정책

저전력 정책

균형 잡힌 정책

고전력 정책

최대 전력 정책

[C]

[PWM %]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

예: 23°C 유입 공기 온도에서 최대 전력 정책이 적용된 최소 팬 속도는 PWM(Pulse Width Modulation)입니다. 저전력 정책 최소 팬 속도는 23°C의 공기 온도에서 20% PWM입니다.

관련 정보

- 54페이지의 UCSM 컨피그레이션 가이드에서 팬 정책 컨피그레이션의 모범 사례를 설명합니다.

- CSCvj78750DOC 버그 | M5 서버 사양표 또는 설치 가이드에서 최대 팬 속도 언급

- CSCvj21242UCSC M5 서버 팬의 팬 속도가 M4보다 높고 경보에 대해 설정된 상한 임계값이 없습니다.

- CSCvm27310 Policy에서 NVidia GPU P40에 대한 고전력 정책 대신 최대 전력을 사용합니다.

- CSCvd37009 C-series FAN POLICY OVERRIDE - 카드 '알 수 없는 카드 PCI-Ids: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9'

- CSCvi97762C240-m5 FAN POLICY OVERRIDE - 카드 "알 수 없는 카드 PCI-Ids: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9"

- CSCvf38379AIR-CT5520-K9 또는 AIR-CT8540-K9가 부팅되지 않아 Cavium 카드를 설치할 때 치명적인 오류가 발생할 수 있습니다.

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems