목차

소개

CLI 사용자

CyberVision 버전 4.1 이상

4.1 이전 버전의 경우

알려진 문제

GUI 사용자

소개

이 문서에서는 CyberVision Center의 CLI 및 GUI 사용자 계정에 대한 비밀번호 재설정 절차에 대해 설명합니다.

CLI 사용자

CyberVision 버전 4.1 이상

참고: cv-admin 는 기본 CLI 사용자입니다.

1. Center를 부팅하는 동안 tab 키를 누릅니다. 이렇게 하면 정상적인 부팅 프로세스가 중단됩니다(이러한 줄이 표시될 때 맨 처음에 탭 키가 눌러졌는지 확인합니다. 1초 정도 지연되더라도 센터가 정상적으로 부팅됩니다).

2. 부츠로 SBS-factory를 입력합니다. 이렇게 하면 센터의 구조 모드가 시작됩니다.

3. 로그인 사용자를 root로 사용하고 비밀번호를 as로 사용하는 기본 구조 모드를 sentryo69!  사용합니다.

4. 다음 명령을 실행하여 새 비밀번호 해시를 생성합니다.

root@rescue#echo -n “cv-admin:” > /data/etc/sbs/user-passwd.hash

root@rescue#openssl passwd -6 >> /data/etc/sbs/user-passwd.hash

You are prompted to modify the password at this step

5. 이제 명령을 사용하여 재부팅합니다#reboot.

6. 센터가 부팅되면 사용자 및 새 임시 비밀번호를cv-admin 사용하여 로그인합니다(4단계 참조).

7. 임시 비밀번호를 변경하려면 명령을 #sbs-passwd 실행합니다.

4.1 이전 버전의 경우

참고: 루트는 기본 CLI 사용자입니다.

1. Center를 부팅하는 동안 tab 키를 누릅니다. 이렇게 하면 정상적인 부팅 프로세스가 중단됩니다(이러한 줄이 표시될 때 맨 처음에 탭 키가 눌러졌는지 확인합니다. 1초 정도 지연되더라도 센터가 정상적으로 부팅됩니다).

2. 부츠로 SBS-factory를 입력합니다. 이렇게 하면 센터의 구조 모드가 시작됩니다.

3. 로그인 사용자를 root로 사용하고 비밀번호를 as로 사용하는 기본 구조 모드를 sentryo69! 사용합니다.

4. 다음 명령을 사용하여 비밀번호 파일을 삭제하고 재부팅합니다.

root@rescue#rm /data/etc/sbs/root-passwd.hash

root@rescue#reboot

5. 센터가 부팅되면 루트 사용자와 기본 비밀번호를 사용하여 sentryo69! 로그인합니다.

6. 기본 비밀번호를 변경하려면 명령을 #sbs-passwd 실행합니다.

알려진 문제

경우에 따라 사용자가 앞에서 설명한 절차를 사용하여 설정된 기본/임시 비밀번호로 로그인할 수 없습니다. 이는 암호 관련 잠금 파일 몇 개가 손상되지 않았기 때문일 수 있습니다.

이러한 시나리오에서는 다음 해결 방법을 실행합니다.

센터를 구조 모드로 실행하고(앞에서 설명한 1~3단계로 진행), 이러한 파일을 삭제하고 센터를 재부팅합니다.

root@rescue#rm /data/etc/passwd.lock

root@rescue#rm /data/etc/shadow.lock

root@rescue#reboot

이제 cv-admin(기본 사용자) 및 새로 정의된 비밀번호로 연결할 수 있어야 합니다.

GUI 사용자

관리자 웹 계정이 차단되거나 잊혀진 경우:

모든 GUI 어카운트를 플러시하는 Center CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

root@Center-4:~# sbs-db reset-users

Users database successfully reset. You can now re-create the admin account using the GUI.

root@Center-4:~#

새 브라우저 세션에서 CyberVision GUI를 시작합니다. 사용자에게 이 화면이 표시되며 마법사는 사용자에게 새 관리자 사용자를 만들도록 초대합니다.

참고: 명령sbs-db reset-users이 실행되면 GUI에서 생성한 모든 사용자가 제거됩니다.