Table of Contents

????

?????

???????

Express Setup ???

CLI ?????????? ?????? ?????????

???????????

????

???????????

??????????????

Cisco IE 4000 ???? ???????????

はじめに

対象読者

このマニュアルは、Cisco IE 4000 シリーズ スイッチの設置を担当するネットワーキング技術者またはコンピュータ技術者を対象としています。このマニュアルを使用するには、イーサネットと LAN の概念および用語についての知識が必要です。

目的

このマニュアルでは、Cisco IE 4000 スイッチのハードウェア機能について説明します。各スイッチの物理特性およびパフォーマンス特性を紹介するとともに、スイッチの設置方法およびトラブルシューティングについて説明します。

このマニュアルには、表示されるシステム メッセージの説明およびスイッチの設定手順は記載されていません。詳細については、Cisco IE4000 のマニュアル（http://www.cisco.com/en/US/products/ps12451/tsd_products_support_series_

home.html）を参照してください。

標準 Cisco IOS コマンドの詳細については、http://www.cisco.com/cisco/web/psa/configure.html?mode=prod&amp;

level0=268438303 を参照してください。

表記法

注釈、注意、および警告には、次の表記法および記号を使用しています。

注：読者に留意していただきたいことを示しています。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意：注意が必要なことを示します。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告：「危険」を表します。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。 警告文 1071

この製品の安全上の警告は複数の言語に翻訳され、製品に付属の『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco IE 4000 Switch』に記載されています。このガイドには、EMC 規制事項も記載されています。

関連資料

スイッチの設置、設定、またはアップグレードを行う前に、Cisco.com で提供されているリリース ノートで最新情報を確認してください。

以下の資料にはスイッチに関する詳細情報が説明されており、Cisco.com から入手することができます。

n Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco IE 4000 Switch

n Release Notes for the Cisco IE 4000 Switch

n Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide

n Device Manager のオンライン ヘルプ（スイッチで利用可能）

以下の互換性マトリクスの資料は、次の Cisco.com サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html

n Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）

n Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Compatibility Matrix（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイド

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリティ ガイドライン、および推奨エイリアスや一般的なシスコのマニュアルについては、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

製品の概要

Cisco® Industrial Ethernet（IE）4000 シリーズは、シスコの最新の高耐久化スイッチング プラットフォームであり、産業環境での優れた高帯域幅スイッチング機能および実績のある Cisco IOS® ソフトウェアベースのルーティング機能を提供します。IE 4000 シリーズは、Cisco Resilient Ethernet Protocol（REP）を使用して安全性の高いアクセスと業界トップクラスのコンバージェンスを提供し、IT ネットワーク設計、コンプライアンス、パフォーマンス要件全体を満たすとともに、厳しい環境にも耐えられるように設計されています。

IE 4000 シリーズは、ファクトリ オートメーション、エネルギーおよびプロセス制御、インテリジェントな交通システム（ITS）、油田/ガス田現場の管理、都市監視プログラム、採掘などの、セキュリティが強化された製品が必要な産業用イーサネット アプリケーションに最適です。Cisco IE 4000 シリーズは、全体的なパフォーマンスの向上、帯域幅の拡大、機能セットの充実、ハードウェアの改良により、関連するシスコの産業用スイッチの現行の産業用イーサネット ポートフォリオを補完します。

モデル

説明

IE-4000-4TC4G-E

4 FE コンボ DL ポート、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-8T4G-E

8 FE 銅線 DL ポート、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-8S4G-E

8 FE ファイバ DL ポート、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-4T4P4G-E

4 FE 銅線 DL ポート + 4 FE 銅線 DL ポート（POE 対応）、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-16T4G-E

16 FE 銅線 DL ポート、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-4S8P4G-E

4 FE ファイバ DL ポート + 8 FE 銅線 DL ポート（POE 対応）、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-8GT4G-E

8 GE 銅線 DL ポート、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-8GS4G-E

8 GE ファイバ DL ポート、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-4GC4GP4G-E

4 GE コンボ DL ポート + 4 GE 銅線 DL ポート（POE 対応）、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-16GT4G-E

16 GE 銅線 DL ポート、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-8GT8GP4G-E

8 GE 銅線 DL ポート + 8 GE 銅線 DL ポート（POE 対応）、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

IE-4000-4GS8GP4G-E

4 GE ファイバ DL ポート + 8 GE 銅線 DL ポート（POE 対応）、4 GE コンボ UL ポート、w/FPGA

前面パネルの概要

この項の図は、本製品ファミリのさまざまなスイッチ モデルで使用できる各種コンポーネントの概要を示しています。すべてのモデルが示されているわけではありません。

図 1 Cisco IE-4000-8GT8GP4G-E の図

1

SFP モジュール スロット（アップリンク ポート）

6

電源コネクタ DC-B

2

10/100/1000 イーサネット ポート（ダウンリンク ポート）

7

電源コネクタ DC-A

3

フラッシュ メモリ カード スロット

8

RJ-45 コンソール ポート

4

アラーム コネクタ

9

USB ミニタイプ B（コンソール）ポート 1

5

保護アース接続端子

10

デュアルパーパス ポート（アップリンク ポート）

null

ポートとスロット

注：さまざまな構成を使用できます。すべての構成にすべてのポートまたはスロットがあるわけではありません。

10/100/1000 BASE-T ダウンリンク ポート

全二重モードまたは半二重モードのいずれかで 10 Mb/s または 100 Mb/s で動作するように、10/100BASE-T ダウンリンク ポートを設定できます。また、これらのポートには IEEE 802.3AB に準拠した速度とデュプレックスの自動ネゴシエーションを設定することもできます（自動ネゴシエーションはデフォルトの設定です）。自動ネゴシエーションを設定した場合、ポートは接続先装置の速度とデュプレックスを検知し、その処理能力をアドバタイズします。接続先装置も自動ネゴシエーション機能をサポートしている場合、スイッチ ポートは最良の接続（両側の装置がサポートしている最高回線速度、および接続先装置が全二重通信をサポートしている場合は全二重）になるようにネゴシエーションを実行し、その結果が自動的に設定されます。いずれの場合も、接続先装置との距離が 100 m（328 フィート）以内である必要があります。100BASE-TX トラフィックではカテゴリ 5のケーブルが必要です。10BASE-T トラフィックでは、カテゴリ 3 またはカテゴリ 4 のケーブルを使用できます。

スイッチをワークステーション、サーバ、ルータ、Cisco IP Phone に接続する場合、ケーブルがストレート スルー ケーブルであることを確認します。

コマンドライン インターフェイス（CLI）で mdix auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、Automatic Medium-Dependent Interface crossover（auto-MDIX）機能をイネーブルにすることができます。auto-MDIX 機能がイネーブルになっている場合、スイッチで銅線イーサネット接続に必要なケーブル タイプが検出され、それに応じてインターフェイスが設定されます。この機能の設定については、スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドまたはスイッチのコマンド リファレンスを参照してください。

10/100/1000BASE-T アップリンク ポート

IEEE 802.3u 10/100/1000BASE-T アップリンク ポートは、カテゴリ 5 のシールドなしツイストペア（UTP）銅ケーブル配線による全二重 10、100、1000 Mb/s 接続を提供します。デフォルト設定は自動ネゴシエーションです。ケーブルの最大長は 100 m（0.1 km）です。

100/1000 Mb/s SFP モジュール ダウンリンク スロット

IEEE 802.3u 100 Mb/s SFP モジュール ダウンリンク スロットは、マルチ モード（MM）光ファイバ ケーブルまたはシングル モード（SM）光ファイバ ケーブルによる全二重 100 Mb/s 接続を提供します。これらのポートでは、デュアル LC コネクタ対応の SFP 光ファイバ トランシーバ モジュールを使用します。SFP の仕様でケーブルのタイプと長さを確認してください。

100/1000 Mb/s SFP モジュール アップリンク スロット

IEEE 802.3u 100 Mb/s SFP モジュール アップリンク スロットは、マルチ モード（MM）光ファイバ ケーブルまたはシングル モード（SM）光ファイバ ケーブルによる全二重 100/1000 Mb/s 接続を提供します。これらのポートでは、デュアル LC コネクタ対応の SFP 光ファイバ トランシーバ モジュールを使用します。SFP の仕様でケーブルのタイプと長さを確認してください。

デュアルパーパス ファスト イーサネット ダウンリンク ポート

スイッチのデュアルパーパス ファスト イーサネット ダウンリンク ポートは、10/100BASE-T ポートまたは 100 Mb/s SFP モジュール ポートのいずれかに設定できます。10/100 ポートは、自動ネゴシエーションに設定することも、10 または 100 Mb/s の固定ポートとして設定することもできます。

デフォルトでは、スイッチはデュアルパーパス ポート（10/100BASE-T または SFP）ごとにメディアを選択します。1 つのメディア タイプでリンクが達成されると、アクティブ リンクが停止するまで、スイッチは他方のメディア タイプを無効化します。リンクが両方のメディアでアクティブになった場合は SFP モジュール ポートが優先されますが、media-type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、ポートを RJ-45 ポートまたは SFP ポートとして手動で指定できます。

選択されたメディア タイプに合った速度とデュプレックスを設定できます。インターフェイスの設定については、スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

デュアルパーパス ギガビット イーサネット アップリンクまたはダウンリンク ポート

スイッチのデュアルパーパス ギガビット イーサネット アップリンクまたはダウンリンク ポートは、10/100/1000BASE-T ポートまたは 100/1000 Mb/s SFP モジュール ポートのいずれかに設定できます。10/100/1000BASE-T ポートは自動ネゴシエーションに設定することも、10、100、または 1000 Mb/s の固定（ギガビット）イーサネット ポートとして設定することもできます。

デフォルトでは、スイッチはデュアルパーパス ポート（10/100/1000BASE-T または SFP）ごとにメディアを選択します。1 つのメディア タイプでリンクが達成されると、アクティブ リンクが停止するまで、スイッチは他方のメディア タイプを無効化します。リンクが両方のメディアでアクティブになった場合は SFP モジュール ポートが優先されますが、media-type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、ポートを RJ-45 ポートまたは SFP ポートとして手動で指定できます。

選択されたメディア タイプに合った速度とデュプレックスを設定できます。インターフェイスの設定については、スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

管理ポート

スイッチは、RJ-45 コンソール ポートまたは USB ミニタイプ B コンソール ポート（USB-mini コンソール ポートとも呼ぶ）経由で、Microsoft Windows搭載の PC またはターミナル サーバに接続できます。これらのポートは次のコネクタを使用します。

n RJ-45コンソール ポートには、RJ-45/DB-9 メス ケーブルを使用します。

n USB-mini コンソール ポート（5 ピン コネクタ）には、USB タイプ A/5 ピン ミニタイプ B ケーブルを使用します。

USB-mini コンソールのインターフェイス速度は、RJ-45 コンソールのインターフェイス速度と同じです。

USB-mini コンソール ポートを使用するには、USB-mini コンソール ポートに接続する Microsoft Windows 搭載デバイスに Cisco Windows USB デバイス ドライバをインストールする必要があります。

注：シスコの USB デバイス ドライバのダウンロード方法については、Cisco Microsoft Windows XP、2000、Vista 7、8、および 10 の USB デバイス ドライバのインストールを参照してください。

Cisco Windows USB デバイス ドライバをインストールした状態で、コンソール ポートに USB ケーブルを接続したり切断したりしても、Windows HyperTerminal の動作には影響ありません。Mac OS X と Linux には、特別なドライバは必要ありません。

注：5 ピン ミニタイプ B コネクタは 4 ピン ミニタイプ B コネクタと似ていますが、互換性はありません。5 ピン ミニタイプ B 以外は使用しないでください。図 2を参照してください。

図 2 USB ミニタイプ B ポート

無活動タイムアウトを設定している場合は、USB-mini コンソール ポートがアクティブになっていても、指定された時間内に入力アクティビティが発生しなければ、RJ-45 コンソール ポートが再度アクティブになります。USB-mini コンソール ポートがタイムアウトのために再度アクティブになると、USB ケーブルを切断し、再接続することによって動作を復元できます。CLI を使用して USB-mini コンソール インターフェイスを設定する方法については、スイッチのソフトウェア ガイドを参照してください。

電源コネクタ

DC 電源コネクタ

DC 電源は、前面パネルのコネクタを介してスイッチに接続します。本スイッチは DC 電源のデュアルフィードが可能です。2 つのコネクタにプライマリとセカンダリの DC 電源（DC-A と DC-B）を接続できます。DC 電源コネクタは前面パネルの右上にあります。図 1を参照してください。各電源コネクタには LED ステータス インジケータがあります。

スイッチの電源コネクタは、スイッチのシャーシに取り付けられています。各電源コネクタには DC 電源を終端するためのネジ端子があります。すべてのコネクタは付属の非脱落型ネジによってスイッチの前面パネルに固定されます。

パネルには電源コネクタのラベルがあります。プラスの DC 電源接続端子には「+」ラベル、マイナスの端子には「-」ラベルが付いています。

スイッチは単一の電源またはデュアル電源で動作します。2 つの電源装置が正常に動作している場合は、より高い電圧の DC 電源からスイッチに電力が供給されます。電源の一方が故障した場合は、もう一方の電源からスイッチに引き続き電力が供給されます。

アラーム コネクタ

アラーム コネクタを介してスイッチにアラーム信号を接続します。このスイッチは、2 個のアラーム入力と 1 個のアラーム出力リレーをサポートしています。アラーム コネクタは、前面パネルの右下にあります。図 3を参照してください。

アラーム コネクタには、6 個のアラーム線接続端子があります。コネクタは付属の非脱落型ネジでスイッチの前面パネルに固定されます。

図 3 アラーム コネクタ

両方のアラーム入力回路はアラーム入力の開閉を検出できます。アラーム入力は、環境、電源、およびポート ステータスのアラーム状態でアクティブ化します。各アラーム入力は、オープンまたはクローズ接点として CLI から設定できます。

アラーム出力回路は、ノーマル オープン接点とノーマル クローズ接点のリレーです。スイッチは障害を検出するように設定されています。障害が検出されると、リレー コイルへの通電により両方のリレー接点の状態が切り替えられます（ノーマル オープン接点をクローズし、ノーマル クローズ接点をオープン）。アラーム出力リレーは、ベルまたはライトなどの外部アラーム装置の制御に使用できます。

アラーム リレーの設定手順については、スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

アラーム コネクタの詳細については、次を参照してください。 ケーブルおよびコネクタ

サポートされている SFP モジュール

SFP モジュールはスイッチのイーサネット SFP モジュールであり、他の装置との接続を可能にします。スイッチのモデルに応じて、これらの現場交換可能なトランシーバ モジュールは、アップリンクまたはダウンリンク インターフェイスを提供します。このモジュールには、光ファイバ接続用の LC コネクタがあります。

表 1に示すサポート対象の SFP モジュールは、どのような組み合わせでも使用できます。

表 1 サポートされる SFP モジュール

1 GB SFP（DL および UL 用）

距離

モード

DOM

GLC-SX-MM/ GLC-SX-MMD

220 ～ 550 m

MMF

220 ～ 550 m

MMF

X

GLC-SX-MM-RGD

220 ～ 550 m

MMF

550 m/10 km

MMF/SMF

550 m/10 km

MMF/SMF

X

GLC-LX-SM-RGD

550 m/10 km

MMF/SMF

100 m

CAT5

10 km

SMF

X

GLC-BX-D

10 km

SMF

X

GLC-ZX-SM/ GLC-ZX-SMD

70 km

SMF

X

GLC-EX-SMD

40 km

SMF

X

SFP-GE-Z

70 km

SMF

X

GLC-ZX-SM-RGD

70 km

SMF

X

100 MB SFP（FE DL 用）

距離

ファイバ

DOM

GLC-FE-100FX

2 km

MMF

2 km

MMF

10 km

SMF

10 km

SMF

10 km

SMF

10 km

SMF

40 km

SMF

80 km

SMF

図 4 Cisco IE 4000 スイッチの LED

1

デュアル メディア ポート LED

9

USB ミニタイプ B（コンソール）ポート LED

2

SFP モジュール スロット LED

10

表示モードのスイッチ

3

10/100/1000 BASE-T ダウンリンク ポート LED

11

HSR/PRP

4

アラーム LED

12

SYNCE LED

5

電源コネクタ DC-A LED

13

POE ポートステータスLED

6

電源コネクタ DC-B LED

18

デュプレックス LED

7

システム LED

15

速度

8

Express Setup LED

表示モードのスイッチ

表示モードのスイッチは、ポート LED （図 4の項目 7、8、9）によって表示するモードを選択できます。スイッチの左側の LED は、選択されている表示モードを示します。スイッチを押すたびに、モードのインジケータは、速度、デュプレックス、PoE、同期、HSR/PRP に順次移動します。

Express Setup LED

Express Setup LEDは、初期設定の Express Setup モードを示します。

カラー

セットアップ ステータス

オフ（暗）

スイッチは管理対象スイッチとして設定されます。

緑色に点灯

スイッチは正常に動作しています。

緑の点滅

スイッチが初期設定中かリカバリ中、または初期設定が未完了です。

赤色に点灯

管理ステーションとの接続に使用できるスイッチ ポートがないため、スイッチが初期設定またはリカバリの開始に失敗しました。スイッチ ポートから装置の接続を外し、Express Setup ボタンを押してください。

システム LED

システム LED は、システムに電力が供給され、正常に機能しているかどうかを示します。

カラー

システム ステータス

オフ

システムの電源が入っていません。

緑の点滅

ブート ファストが進行中です。

緑

システムは正常に動作しています。

赤

スイッチが正常に機能していません。

USB-Mini コンソール LED

USB-mini コンソールLED は、コンソール ポートが使用中かどうかを示します。LED の位置については、図 4を参照してください。ケーブルをコンソール ポートに接続している場合、そのポートが自動的にコンソール通信に使用されます。2 本のコンソール ケーブルを接続すると、USB-mini コンソール ポートが優先されます。

カラー

説明

緑

USB-mini コンソール ポートはアクティブです。

RJ-45 コンソール ポート LED は非アクティブです。

オフ

ポートが非アクティブです。

RJ-45 コンソール ポートがアクティブです。

アラーム LED

アラーム OUT

カラー

システム ステータス

オフ

アラーム IN1 または IN2 が設定されていません。

緑

アラーム IN1 または IN2 が設定されていますが、アラームは検出されていません。

赤色に点滅

メジャー アラームが検出されました。

赤

マイナー アラームが検出されました。

電源ステータス LED

スイッチは、1 つまたは 2 つの DC 電源で動作可能です。各 DC 入力端子には、対応する DC 入力のステータスを表示するための LED があります。回路に電力が供給されている場合、LED は緑色に点灯します。電力が供給されていない場合の LED の色はアラーム設定に応じて異なります。アラームが設定されている場合、LED は電力が供給されていないときに赤色に点灯します。設定されていない場合は消灯します。

スイッチがデュアル電源を使用している場合、より電圧の高い電源からスイッチに電力が供給されます。DC 電源の一方に障害が発生すると、もう一方の DC 電源からスイッチに電力が供給され、対応する電源ステータス LED が緑色に点灯します。障害が発生した DC 電源の電源ステータス LED は、アラーム設定に応じて、赤色に点灯するかまたは消灯します。

ブート ファスト シーケンス中の電源 LED のカラーについては、スイッチ動作の確認を参照してください。

ポート ステータス LED

各ポートおよび SFP アップリンク スロットには、図 4 に示されている次のようなステータス LED があります。

カラー

システム ステータス

オフ

リンクなし。

緑色に点灯

リンクが確立されています。

緑の点滅

アクティビティ。ポートがデータを送信または受信しています。

緑とオレンジが交互に点滅

リンク障害エラー フレームによって接続が影響を受けることがあります。大量のコリジョン、CRC エラー、アライメント/ジャバー エラーなど、エラーがモニタされてリンク障害が示されます。

オレンジに点灯

ポートは転送していません。管理者、アドレス違反、または STP によって、ポートが無効化されています。

ポートを再設定すると、STP によりスイッチの可能性のあるループがチェックされ、その間、ポート LED はオレンジに点灯します（最大 30 秒）。

デュアルパーパス ポート LED

デュアルパーパス LED は、ポートの使用状況を示します（イーサネットまたは SFP モジュール）。LEDの色は、ポート ステータス LED の場合と同じ意味を持ちます。

PoE ステータス LED

PoE ステータス LED は、PoE ポートの隣の前面パネルにあります（PoE ポートを搭載したモデル）。LED は、隣接する PoE ポートの機能とステータスを表示します。

カラー

PoE ステータス

オフ

PoE がオフになっています。受電装置に PoE 電源以外から電力が供給されている場合、装置をスイッチ ポートに接続しても、ポート LED は点灯しません。

緑

PoE がオンになっています。ポート LED が緑色に点灯するのは、PoE ポートが電力を供給している場合だけです。

緑とオレンジが交互に点滅

受電デバイスへの供給電力がスイッチの電力容量を超えるため、PoE が無効になっています。

オレンジに点滅

障害により PoE がオフになっています。

注意：不適切なケーブル配線または受電装置が原因で、PoE ポートに障害が発生している可能性があります。必ず規格に適合したケーブル配線で、シスコの先行標準の IP Phone およびワイヤレス アクセス ポイント、または IEEE 802.3af に準拠した装置に接続してください。PoE 障害の原因となっているケーブルや装置は取り外す必要があります。

オレンジ

ポートの PoE がディセーブルになっています（PoE はデフォルトでイネーブルになっています）。

フラッシュ メモリ カード

このスイッチは、フラッシュ メモリ カードをサポートしています。フラッシュ メモリ カードを使えば、再設定を行わずに障害が発生したスイッチを新しいスイッチと交換できます。フラッシュ メモリ カード用スロットは、スイッチの前面にあります。フラッシュ カードはホットスワップ可能で、安全な場所で前面パネルからアクセスできます。フラッシュ カードはカバーによって保護および保持されます。カバーはヒンジ付きで、非脱落型ネジによって固定されます。これにより、カードの脱落を防止し、衝撃や振動から保護します。

注：フラッシュ メモリ カードの取り付けおよび取り外しの方法の詳細については、フラッシュ メモリ カードの取り付けおよび取り外し（オプション）を参照してください。

注：交換 SD カードの製品番号は SD-IE-1GB です。

背面パネル

スイッチの背面パネルには、DIN レールに取り付けるためのラッチがあります。図 5を参照してください。ラッチにはバネが付いており、スイッチを DIN レールに装着するときに下がり、スイッチを DIN レールに固定すると元の位置に戻る仕組みになっています。

図 5 Cisco IE 4000 スイッチの背面パネル

管理オプション

スイッチは、次の管理オプションをサポートしています。

n Cisco Network Assistant

Cisco Network Assistant は、中小企業の LAN に合わせて最適化された、PC ベースのネットワーク管理 GUI アプリケーションです。この GUI を使用すると、スイッチ クラスタやスタンドアロン スイッチを設定および管理できます。Cisco Network Assistant は、次の URL から無料でダウンロードできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Network Assistant アプリケーションの起動については、Cisco.com にある『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照してください。

n Device Manager

スイッチのメモリに内蔵されている Device Manager を使用すると、個々のスタンドアロン スイッチを管理できます。この Web インターフェイスによって、設定やモニタリングをすばやく実行できます。Device Manager には、Web ブラウザを介してネットワーク上のどこからでもアクセスできます。詳細については、Device Manager のオンライン ヘルプを参照してください。

n Cisco IOS CLI

スイッチの CLI は Cisco IOS ソフトウェアに基づいており、デスクトップ スイッチング機能をサポートするよう拡張されています。これを使用して、スイッチの設定と監視を行うことができます。CLI にアクセスするには、スイッチの管理ポートまたはコンソール ポートに管理ステーションを直接接続するか、リモート管理ステーションからTelnet を使用します。詳細については、Cisco.com にあるスイッチのコマンド リファレンスを参照してください。

n SNMP ネットワーク管理

HP OpenView または SunNet Manager などのプラットフォームが作動している SNMP 対応管理ステーションから、スイッチを管理できます。スイッチは、管理情報ベース（MIB）拡張機能の包括的なセットと 4 つの Remote Monitoring（RMON）グループをサポートしています。詳細については、Cisco.com にあるスイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドおよび SNMP アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

n Common Industrial Protocol

Common Industrial Protocol（CIP）管理オブジェクトがサポートされています。Cisco IE 4000 は、CIP ベースの管理ツールによって管理できます。これにより、1 つのツールで工業オートメーション システム全体を管理できます。

n PROFINET TCP/IP および RT

スイッチは PROFINET TCP/IP および RT をサポートしており、STEP 7 などの Siemens 自動化ソフトウェアによって管理できます。

ネットワーク構成

ネットワーク構成の概念、およびスイッチを使用して専用ネットワーク セグメントを作成しギガビット イーサネットで相互接続する例については、Cisco.comにあるスイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

1.

ポートのカバーを取り外し、ポートにアクセスするには、ドライバを使用します。

スイッチの設置

この章では、スイッチの設置方法、ブート ファストの確認方法、および他の装置へのスイッチの接続方法について説明します。また、危険な環境への設置に関する特別な情報も記載しています。

以下の各項の説明を読み、この順番で作業を進めてください。

n 設置の準備

n フラッシュ メモリ カードの取り付けおよび取り外し（オプション）

n コンソール ポートへの接続（オプション）

n 電源への接続

n スイッチの設置

n アラーム回路の接続

n 宛先ポートの接続

n スイッチ動作の確認

n 次の作業

設置の準備

ここでは、次の情報について説明します。

n 警告

n 取り付けに関するガイドライン

n 梱包内容の確認

警告

以下の警告は、本スイッチの『Regulatory Compliance and Safety Information』で複数の言語に翻訳されています。

警告：電力系統に接続された装置で作業する場合は、事前に、指輪、ネックレス、腕時計などの装身具を外してください。金属は電源やアースに接触すると、過熱して重度のやけどを引き起こしたり、金属類が端子に焼き付いたりすることがあります。ステートメント 43

警告：ある種の化学薬品にさらされると、密閉されたリレー デバイスに使用されている素材の密封機能が低下する可能性があります。ステートメント 381

警告：雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行ったりしないでください。ステートメント 1001

警告：次の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認してください。ステートメント 1003

警告：設置の手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

警告：この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない場所を意味します。ステートメント 1017

警告：この装置は必ずアース接続を行う必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかがはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステートメント 1024

警告：この装置には複数の電源装置接続が存在する場合があります。すべての接続を取り外し、装置の電源を遮断する必要があります。ステートメント 1028

警告：この装置の設置、交換、保守は、訓練を受けた有資格者が実施してください。ステートメント 1030

警告：本製品を最終処分する際は、各国のすべての法律および規制に従ってください。ステートメント 1040

警告：装置が設置されている建物の外部に接続する場合は、認定された回線保護機能内蔵のネットワーク終端装置を介してポートを接続してください。

10/100/1000 イーサネットに関するステートメント 1044

警告：システムの過熱を防止するために、周囲温度が次の推奨最高温度を超える場所では使用しないでください。推奨最高温度：

70 °C（158 °F）ステートメント 1047

警告：スイッチを危険な場所に設置する場合に、DC 電源がスイッチ付近にないことがあります。以降の作業を行う前に、DC 回路を探して電源を切断し、誤って電源が入らないようにするか、または、そのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1059

警告：この装置は、「オープン タイプ」の装置として提供されます。本製品をラックに取り付けるときは、想定される環境条件に合わせて設計され、通電部品に触れることによる人的被害を防ぐように適切に設計されているラックに取り付けなければなりません。ラックの内部には、工具を使わないとアクセスできないようにする必要があります。

ラックは、IP 54 または NEMA type 4 の最小限のラック定格標準を満たしている必要があります。ステートメント 1063

警告：この装置をクラス I、ディビジョン 2 の危険な場所で使用する場合は、すべての電源配線と入出力配線に適した配線方式で、適切なラックに取り付ける必要があります。配線方式は、制御電気コードに適合し、クラス I、ディビジョン 2 設置に関する Authority Having Jurisdiction に準拠するものでなければなりません。ステートメント 1066

警告：装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074

警告：爆発の危険性：装置を設置、保守、または交換する前に、そのエリアが危険でないことを確認する必要があります。ステートメント 1082

警告：爆発の危険性：コンポーネントの代用品を使用すると、クラス I、ディビジョン 2/ゾーン 2 への適合性が低下する可能性があります。ステートメント 1083

注意：クラス I、ディビジョン/ゾーン 2 の危険場所環境に設置する場合は、少なくとも IP54 保護レベルの ATEX 認定ラックに設置する必要があります。

注意：スイッチ周囲のエアーフローが妨げられないようにしてください。スイッチの過熱を防止するには、少なくとも次のスペースが必要です。

– 上下：50.8 mm（2.0 インチ）

– 左右：50.8 mm（2.0 インチ）

– 前面：50.8 mm（2.0 インチ）

さらに高密度の配置が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Centre（TAC）にお問い合わせください。

注意：クラス I、ディビジョン/ゾーン 2 の危険場所環境に設置する場合は、汚染度 2（IEC 60664-1 準拠）の環境に設置する必要があります。

注意：この装置は、クラス I、ディビジョン 2、グループ A、B、C、D に適合する場所、または危険がない場所での使用にのみ対応しています。

注意：スイッチ周囲のエアーフローが妨げられないようにしてください。スイッチの過熱を防止するには、少なくとも次のスペースが必要です。

– 上下：50.8 mm（2.0 インチ）

– 左右：50.8 mm（2.0 インチ）

– 前面：50.8 mm（2.0 インチ）

取り付けに関するガイドライン

スイッチの設置場所を決める際は、以下のガイドラインに従ってください。

環境およびラックに関するガイドライン

設置作業を行う前に、次の環境およびラックに関するガイドラインを検討してください。

n この装置は、汚染度 2 の産業環境、過電圧カテゴリ II アプリケーション（IEC パブリケーション 60664-1 で規定）、および最大高度 3 km（9842 フィート、ディレーティングなし）での使用を前提としています。

n この装置は、IEC/CISPR パブリケーション 11 に従い、グループ 1、クラス A の工業設備と見なされます。適切な予防策を施さないと、伝導妨害や放射妨害により、別の環境での電磁適合性の確保が困難になる可能性があります。

n この装置は、オープンタイプの装置として提供されます。本製品をラックに取り付けるときは、想定される環境条件に合わせて設計され、通電部品に触れることによる人的被害を防ぐように適切に設計されているラックに取り付けなければなりません。ラックは、引火を防止または最小限にくい止めるための十分な難燃性を備えている必要があり、非金属製ラックの場合は、難燃定格 5VA、V2、V1、V0（または同等）に準拠している必要があります。ラックの内部には、工具を使わないとアクセスできないようにする必要があります。このマニュアルの後の項には、特定の製品安全規格認定に準拠するために必要な特定のラック タイプの定格に関する情報が含まれています。

一般的なガイドライン

設置作業を行う前に、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

注意：シスコ機器を扱う際には、必ず静電気防止対策を行ってください。設置およびメンテナンスの担当者は、スイッチの静電破壊のリスクを回避するために、アース ストラップを使用して適切にアースする必要があります。

基板上のコネクタやピンに触れないように注意してください。スイッチ内部の回路コンポーネントに触れないように注意してください。装置を使用しないときは、静電気防止策が講じられた適切な梱包で装置を保管してください。

n スイッチは冗長電源構成を使用している場合にのみ、IEC 61850-3 の要件を満たします。

n 安全に関連するプログラム可能な電子システム（PES）のアプリケーションを担当する場合は、システムのアプリケーションの安全要件に留意し、システムを使用するためのトレーニングを受ける必要があります。

注意：デバイスは、EN50022 標準に準拠した DIN レールに取り付けるように設計されています。

スイッチの設置場所を決める際は、以下のガイドラインに従ってください。

n スイッチを設置する前に、まず電源を入れてブート ファストを実行し、スイッチが動作可能であるか確認すること。スイッチ動作の確認の手順を実行します。

n 10/100 ポートおよび 10/100/1000 ポートの場合は、スイッチから接続先装置までの最大ケーブル長が 100 m（328 フィート）を超えないこと。

n 100BASE-FX 光ファイバ ポートの場合は、スイッチから接続装置までの最大ケーブル長が 2 km（6562 フィート）を超えないこと。

n 前面パネルおよび背面パネルに対しては、次の条件を満たすようにスペースを確保すること。

— 前面パネルの LED が見やすいこと。

— ポートに無理なくケーブルを接続できること。

— 前面パネルの DC 電源コネクタおよびアラーム コネクタが、DC 電源に接続可能な距離にあること。

n スイッチ周囲のエアーフローが妨げられないようにすること。スイッチの過熱を防止するには、少なくとも次のスペースを設ける必要があります。

— 上下：50.8 mm（2.0 インチ）

— 左右：50.8 mm（2.0 インチ）

— 前面：50.8 mm（2.0 インチ）

注：スイッチを産業用ラックに設置すると、ラック内の温度がラック外の室温よりも高くなります。

ラック内の温度が、表 3で詳述されているデバイス仕様に準拠するようにしてください。

n ケーブルがラジオ、電源コード、蛍光灯などの電気ノイズ源から離れていること。

梱包内容の確認

欠落または破損している製品がある場合には、シスコの担当者か購入された代理店に連絡してください。

フラッシュ メモリ カードの取り付けおよび取り外し（オプション）

ソフトウェア/ファームウェアは、工場出荷時のデフォルトで、SD カード メモリに保存されます。必要に応じて、オンボード メモリ（フラッシュ メモリ）にソフトウェア/ファームウェア（ディレクトリを含む）をコピーする同期コマンドを実行し、SD カードを取り外せます。SD カードは、今後ハードウェアに障害が生じた場合に簡単に交換できるようにブートや構成の保存に使用することを強く推奨します。

警告：電源がオンになっている場合は、フラッシュ カードの抜き差しは行わないでください。電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。電源が入っていないことを確認するか、またはそのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 379

フラッシュ メモリ カードの取り付けまたは交換を行うには、次の手順に従ってください。

1. スイッチの前面に、フラッシュ メモリ カード スロット用の保護ドアがあります。プラス ドライバを使用して、ドアの上部にある非脱落型ネジを緩めてドアを開きます。図 6を参照してください。

図 6 フラッシュ メモリ カードのスイッチへの取り付け

1

フラッシュ メモリ カード スロット

2. カードの取り付けまたは取り外しを行うには、次の手順を実行します。

n カードを取り付けるには、スロット内をスライドさせ、カチッという音がするまで押し込みます。カードには誤って挿入しないための切り欠きが付いています。

n 取り外すときは、カードを押して離すと飛び出してきます。それを静電気防止用袋に入れて、静電放電から保護します。

3. カードを取り付けたら、保護ドアを閉じて、プラス ドライバを使用して非脱落型ネジを締め、ドアを固定します。

コンソール ポートへの接続（オプション）

コンソール ポートで CLI コマンドを入力することもできます。このプロセスの詳細については、コンソール ポート経由での CLI のアクセスを参照してください。

警告：スイッチまたはネットワーク上のデバイスに電源が入った状態で、コンソール ケーブルを接続したり取り外したりすると、電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。電源が入っていないことを確認するか、またはそのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。

ステートメント 1080

電源への接続

工具および機器

次の工具と機器を用意します。

n 最大 18 インチポンド（2.03 N-m）の圧力を加えられるラチェット式トルク フラットヘッド ドライバ。

n 保護アース コネクタ用として、シングルまたはペアのスタッド サイズ 6 のリング端子（Hollingsworth 製、部品番号 R3456B、または同等品）。

n 圧着工具（Thomas & Bett 製、部品番号 WT4000、ERG-2001、または同等品）。

n 10 ゲージの銅製アース線。

n DC 電源コネクタ用の UL および CSA 定格の 1007 または 1569 型ツイストペア銅機器配線用電線（AWM）。

n 10 ゲージと 18 ゲージの導線の被覆を剥がすためのワイヤ ストリッパ。

n No.2 プラス ドライバ。

n マイナス ドライバ。

サポート対象の電源装置

表 2に、サポートされている電源装置を示します。

表 2 サポート対象の電源装置

PWR-IE65W-PC-DC

PWR-IE65W-PC-AC

PWR-IE170W-PC-DC

PWR-IE170W-PC-AC

PWR-IE50W-AC-IEC

PWR-IE50W-AC

現在

DC-DC

AC-DC

DC-DC

AC-DC

AC-DC

AC-DC

入力

18-60 VDC/4.3 Amp

110/220 VAC と 88-300 VDC

10.8-60 VDC/23 Amp

110/220 VAC と 88-300 VDC/2.1 Amp

110/220 VAC

110/220 VAC と 88-300 VDC

出力

54 VDC/1.2 Amp

54 VDC/1.2 Amp

54 VDC/3.15 Amp

54 VDC/3.15 Amp

24 VDC/2.1 Amp

24 VDC/2.1 Amp

大きさ

高さ 5.9 インチ X 幅 2.1 インチ X 奥行き 4.9 インチ

高さ 5.9 インチ X 幅 2.1 インチ X 奥行き 4.9 インチ

高さ 149.8 mm（5.93 インチ） X 幅 113.5 mm（4.47 インチ） X 奥行 144.7 mm（5.7 インチ）

高さ 150.6 mm（5.93 インチ） X 幅 94.5 mm（3.72 インチ） X 奥行 142.2 mm

（5.6 インチ）

高さ 5.8 インチ X 幅 2 インチ X 奥行き 4.4 インチ

高さ 5.8 インチ X 幅 2 インチ X 奥行き 4.4 インチ

使用方法

最大 25 W の POE 負荷用に設計

最大 25 W の POE 負荷用に設計

最大 8 POE ポートまたは 123 W の POE 電源用に設計

最大 8 POE ポートまたは 123 W の POE 電源用に設計

PoE のサポートなし。

PoE のサポートなし。

DIN レール、壁、またはラック アダプタへのパワー コンバータの取り付け

スイッチ モジュールの場合と同じように、DIN レール、壁、またはラックにパワー コンバータを取り付けます。

警告：この装置は、「オープン タイプ」の装置として提供されます。本製品をラックに取り付けるときは、想定される環境条件に合わせて設計され、通電部品に触れることによる人的被害を防ぐように適切に設計されているラックに取り付けなければなりません。ラックの内部には、工具を使わないとアクセスできないようにする必要があります。

ラックは、IP 54 または NEMA type 4 の最小限のラック定格標準を満たしている必要があります。ステートメント 1063

注意：スイッチ アセンブリの過熱を防ぐために、他のスイッチ アセンブリとの間に十分な間隔を確保する必要があります（取り付けに関するガイドラインを参照）。

スイッチのアース接続

必ず設置場所のアース要件に従ってください。

警告：この装置は必ずアース接続を行う必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかがはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステートメント 1024

警告：この装置は、放射およびイミュニティに関する要件に準拠するようにアースされていることが前提になっています。通常の使用時には、必ずスイッチのアース ラグを接地してください。ステートメント 1064

注意：装置を確実にアース接続するために、アース接続の手順に従い、10 ～ 12 AWG 導線に適した UL 規格のリング端子ラグ（Hollingsworth 製、部品番号 R3456B または同等品など）を使用してください。

注意：外部アース ネジに接続するには、少なくとも 4 mm2 の導体が必要です。

アース ラグはスイッチに同梱されていません。次のオプションの 1 つを使用することができます。

n シングル リング端末

n 2 つのシングル リング端子

アース ネジを使用してスイッチをアースするには、次の手順を実行します。

1. 標準のプラス ドライバまたはラチェット式トルク ドライバを使用して、スイッチの前面パネルからアース ネジを取り外します。後で使用できるようにアース ネジを保管しておきます。

2. メーカーのガイドラインに従って、ケーブルの被覆をはがす長さを決めます。

3. リング端子ラグにアース線を挿入し、圧着工具を使用して端子を線に圧着します。図 7を参照してください。2 つのリング端子が使用されている場合は、2 番目のリング端子に対してこの作業を繰り返します。

図 7 リング端子の圧着

4. 端子の穴にアース ネジを通します。

5. 前面パネルのアース ネジ穴にアース ネジを差し込みます。

6. ラチェット トルク ドライバを使用して、アース ネジとリング端末をスイッチの前面パネルに固定します。トルクが 4.5 インチポンド（0.51 N-m）を超えないようにしてください。図 8を参照してください。

図 8 接地端子用ネジ

1

接地端子用ネジ

7. アース線のもう一方の端を接地されたむき出しの金属面（アース バス、接地された DIN レール、接地されたベア ラックなど）に取り付けます。

AC 電源へのパワー コンバータの接続

ここでは、AC 電源にパワー コンバータを接続するために必要な手順について説明します。

n AC 電源接続の準備

n AC 電源コードのパワー コンバータへの接続

AC 電源接続の準備

AC 電源に電源コンバータを接続するには、AC 電源ケーブルが必要です。電源コード コネクタのタイプと標準は国によって異なります。電源コードの配線カラー コードも、国によって異なります。資格を持った電気技術者が、適切な電源ケーブルを選択して準備し、電源に取り付けます。

注：最低温度 75 °C（167 °F）の定格で、銅製コンダクタのみを使用してください。

注：ここでの説明は、プラグ可能 IEC コネクタである PWR-IE50W-AC-IEC には該当しません。

AC 電源コードのパワー コンバータへの接続

注意：AC 電源は AC 分岐回路専用である必要があります。各分岐回路は、専用の 2 極回路ブレーカーで保護する必要があります。

注意：配線が終わるまで、AC 電源をオンにしないでください。

1. プラスティック カバーを入力電源端子から取り外し、脇に置いておきます。

2. むき出しになったアース線（10 ～ 12 AWG ケーブル）をパワー コンバータのアース線接続に挿入します。コネクタからは絶縁体に覆われた導線だけが出ているようにします。スイッチのモデルに応じてパワー コンバータの位置が異なることがあるので注意してください。

3. アース線の端子ブロックのネジを締めます。

注：10 インチポンド（1.13 Nm）に締めます。

4. ラインおよびニュートラルの導線を、端末ブロックのラインとニュートラル接続に挿入します。導線が見えないことを確認してください。コネクタからは絶縁体に覆われた導線だけが出ているようにします。

5. ラインとニュートラル端子ブロックのネジを締めます。

注：10 インチポンド（1.13 Nm）に締めます。

6. 端子ブロックを覆っているプラスチック カバーを交換します。

7. 配線のもう一端を AC 電源装置に接続します。

DC 電源へのパワー コンバータの接続

パワー コンバータを DC 電源に接続することもできます。複数の電源を使用できます。適切な DC 入力定格については、表 2を参照してください。

注：最低温度 75 °C（167 °F）の定格で、銅製コンダクタのみを使用してください。

1. パワー コンバータをアースに接続するのに十分な長さになるように、より銅線の単一の長さを計測します。配線の色は、使用する国によって異なる場合があります。

パワー コンバータからアースに接続する場合は、シールド付きの 14 AWG より銅線を使用します。

2. パワー コンバータを DC 電源に接続するのに十分な長さになるように、ツイストペア銅線の長さを計測します。

パワー コンバータから DC 電源に DC 接続する場合は、10 AWG ツイストペア銅線を使用します。

3. 18 ゲージ用のワイヤ ストリッパを使用して、ツイストペア線の両端とアース線を 6.3 mm（0.25 インチ） ± 0.5 mm（0.02 インチ）だけはがします。絶縁部は 6.8 mm（0.27 インチ）以上はがさないように注意してください。推奨されている長さ以上に被覆をはがすと、設置後に電源やリレー コネクタからむき出しの導線がはみ出る可能性があります。

4. より銅線の一方の端を接地されたむき出しの金属面（アース バス、接地された DIN レール、接地されたベア ラックなど）に取り付けます。

5. むき出しになったアース線のもう一方の端を、パワー コンバータ端末ブロックのアース線接続に挿入します。スイッチのモデルに応じてパワー コンバータの位置が異なることがあるので注意してください。

6. アース線の接続端子ブロックのネジを締めます。

注：8 インチポンドのトルクで締めます（10 インチポンドを超えないようにしてください）。

警告：DC 入力電源装置から露出した導線がはみ出ていると、感電を引き起こす可能性があります。DC 入力電源導線の露出部分が電源やリレー コネクタからはみ出ていないことを確認してください。ステートメント 122

7. ツイストペア線を端末ブロック線とニュートラル接続に挿入します。導線（図 8の番号 1）をニュートラル線接続に挿入し、導線（図 8 の番号 2）をライン線接続に挿入します。コネクタからは絶縁体に覆われた導線だけが出ているようにします。図 8を参照してください。

8. ラインとニュートラル端子ブロックのネジを締めます。

注：8 インチポンドのトルクで締めます（10 インチポンドを超えないようにしてください）。

9. 赤色の線を DC 電源のプラス極に接続し、黒色の線をマイナス極に接続します。各極に定格 30 AMP の限流型ヒューズがあることを確認します。

DC 電源の配線

DC 電源とスイッチの配線を行う前に、次の注意および警告をお読みください。

警告：容易にアクセスできる二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。ステートメント 1022

警告：この製品は、設置する建物に短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。保護装置の定格電流が 3 A 以下であることを確認します。

ステートメント 1005

警告：装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074

警告：次の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認してください。ステートメント 1003

警告：この装置の設置、交換、保守は、訓練を受けた有資格者が実施してください。ステートメント 1030

注意：電源およびアラーム コネクタに接続する場合は、UL および CSA 定格の 1007 または 1569 型ツイストペア銅機器配線用電線（AWM）（Belden 製、部品番号 9318 など）を使用する必要があります。

スイッチと DC 電源装置間を配線するには、次の手順を実行します。

1. スイッチの前面パネルで、DC-A および DC-B というラベルを探して 2 つの電源コネクタの位置を確認します。

2. 電源コネクタのプラスとマイナスの位置を確認します。スイッチ パネルには、電源コネクタ DC-A と DC-B のラベルがあります（下記参照）。

ラベル

接続

+

DC 電源のプラス側の接続部

–

DC 電源のマイナス側の接続部

3. 2 本のツイストペア銅線（16 ～ 18 AWG）が DC 電源に接続できるだけの長さであることを確認します。

4. 18 ゲージ用のワイヤ ストリッパを使用して、各 DC 入力電源に接続されている 2 本のツイストペア線を、それぞれ 6.3 mm（0.25 インチ） ± 0.5 mm（0.02 インチ）だけはがします。絶縁部は 6.8 mm（0.27 インチ）以上はがさないように注意してください。推奨されている長さ以上に被覆をはがすと、設置後に電源コネクタからむき出しの導線がはみ出る可能性があります。

図 9 電源接続導線の被覆の除去

1

6.3 mm（0.25 インチ） ± 0.5 mm（0.02 インチ）

5. スイッチに電源コネクタを固定している 2 本の非脱落型ネジを緩め、電源コネクタを取り外します。2 台の電源装置に接続している場合は、両方のコネクタを取り外します。図 10を参照してください。

図 10 スイッチからの電源コネクタの取り外し

1

電源コネクタ

6. 電源コネクタで、プラス導線の露出部分を「+」ラベルが付いた接続部に挿入し、リターン導線の露出部分を「-」ラベルが付いた接続部に挿入します。図 11を参照してください。導線が見えないことを確認してください。コネクタからは絶縁体に覆われた導線だけが出ているようにする必要があります。

警告：DC 入力電源装置から露出した導線がはみ出ていると、感電を引き起こす可能性があります。DC 入力電源導線の露出部分がコネクタや端子ブロックからはみ出ていないことを確認してください。ステートメント 122

図 11 導線の電源コネクタへの挿入

1

電源のプラス側の接続部

2

電源のマイナス側の接続部

7. ラチェット式トルク フラットヘッド ドライバを使用して、電源コネクタの非脱落型ネジ（取り付けた導線の上）を 5 インチポンド（0.565 Nm）のトルクで締め付けます。図 12を参照してください。

注意：電源コネクタの非脱落型ネジを締めすぎないように注意してください。トルクは 5 インチポンド（0.565 N-m）を超えないようにしてください。

図 12 電源コネクタの非脱落型ネジの締め付け

1

電源コネクタの非脱落型ネジ

8. プラス導線のもう一方の端を DC 電源のプラス端子に接続し、マイナス導線のもう一方の端を DC 電源のマイナス端子に接続します。

スイッチをテストするときは、1 つの電源接続で十分です。スイッチを設置して 2 番目の電源を使用する場合は、セカンド電源コネクタを使用してステップ 4 ～ ステップ 8 を繰り返します。

図 13に、プライマリ電源およびオプションのセカンダリ電源の電源コネクタの DC 入力配線が完了した状態を示します。

図 13 電源コネクタの DC 電源の接続が完了した状態

1

電源 A のプラス側の接続部

3

電源 B のプラス側の接続部

2

電源 A のマイナス側の接続部

4

電源 B のマイナス側の接続部

電源が –48 VDC の場合、図 13の配線接続は次の表のようになります。

1

電源 A のアース接続

3

電源 B のアース接続

2

電源 A の –48 VDC 側の接続部

4

電源 B の –48 VDC 側の接続部

スイッチへの電源コネクタの取り付け

電源コネクタをスイッチの前面パネルに取り付けるには、次の手順を実行します。

1. 一方の電源コネクタをスイッチの前面パネルの DC-A レセプタクルに挿入し、もう一方の電源コネクタを DC-B レセプタクルに挿入します。図 10を参照してください。

警告：非脱落型ネジをしっかり締めないと、コネクタが誤って取り外されたときに、電気アークが発生する場合があります。ステートメント 397

警告：この製品は、設置する建物に短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。保護装置の定格電流が 7.5A 以下であることを確認します。ステートメント 1005

警告：電源が入った状態で電源やアラーム コネクタを接続したり取り外したりすると、電気アークが発生する可能性があります。危険なエリアで設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。スイッチおよびその他の回路の電源がすべて切断されていることを確認してください。誤って電源が入らないようにするか、そのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1058

警告：ラック外部の周囲温度よりも 30 °C（86 °F）高い状態に適したツイストペア導線を使用してください。ステートメント 1067

警告：装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074

2. ラチェット トルク フラットヘッド ドライバを使用して電源コネクタの非脱落型ネジを締め付けます。

スイッチのテストをするときは、電源は 1 つで十分です。スイッチを設置して 2 番目の電源を使用する場合は、プライマリ電源コネクタ（DC-A）のすぐ下にあるセカンド電源コネクタ（DC-B）に対してこの手順を繰り返します。

スイッチを設置する際は、不用意に接触して障害が発生しないように、電源コネクタから出ている導線を固定してください。たとえば、タイ ラップを使用して導線をラックに固定します。

パワー コンバータへの電力の供給

AC コンセントまたは DC 制御回線のブレーカをオンの位置まで動かします。

パワー コンバータ前面パネルの LED は、ユニットが正常に動作している場合は緑色になります。ユニットに電力が供給されていない場合やユニットが正常に動作していない場合、LED は消灯します。電力が供給されると、電源投入時自己診断テスト（POST）という一連のテストが自動的に実行され、スイッチが正常に機能しているかどうかが確認されます。

ブート ファストの実行

スイッチに電源が入ると、自動的にブート ファスト シーケンスが開始されます。スイッチをテストするには、次の項の手順に従います。

n スイッチへの電源投入

n ブート ファストの確認

n 電源の切断

スイッチへの電源投入

DC 電源が直接接続されているスイッチに電力を供給するには、配電盤上で DC 回路に対応する回路ブレーカーを確認し、回路ブレーカーをON の位置にします。

ブート ファストの確認

スイッチの電源をオンにすると、自動的にブート ファスト シーケンスが開始されます。Cisco IOS ソフトウェア イメージがロードされると、システム LED が緑色に点滅します。ブート ファスト シーケンスが失敗した場合、システム LED は赤色に点灯します。

注：ブート ファストが失敗すると、通常は回復不可能です。スイッチのブート ファストが正常に完了しなかった場合は、ただちにシスコ TAC にお問い合わせください。

注：ブート ファストをディセーブルにし、Cisco IOS CLI を使用して POST を実行することもできます。詳細については、『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照してください。

電源の切断

正常なブート ファストの実行後に電源を切断するには、次の手順に従います。

1. スイッチの電源をオフにします。

2. 各種ケーブルを取り外します。

スイッチの設置

ここでは、スイッチの設置方法について説明します。

n DIN レールへのスイッチの取り付け

n DIN レールからのスイッチの取り外し

警告：この装置は、「オープン タイプ」の装置として提供されます。本製品をラックに取り付けるときは、想定される環境条件に合わせて設計され、通電部品に触れることによる人的被害を防ぐように適切に設計されているラックに取り付けなければなりません。ラックの内部には、工具を使わないとアクセスできないようにする必要があります。

ラックは、IP 54 または NEMA type 4 の最小限のラック定格標準を満たしている必要があります。ステートメント 1063

警告：この装置をクラス I、ディビジョン 2 の危険な場所で使用する場合は、すべての電源配線と入出力配線に適した配線方式で、適切なラックに取り付ける必要があります。配線方式は、制御電気コードに適合し、クラス I、ディビジョン 2 設置に関する Authority Having Jurisdiction に準拠するものでなければなりません。ステートメント 1066

注意：スイッチの過熱を防止するために、少なくとも以下のスペースを確保する必要があります。

– 上下：50.8 mm（2.0 インチ）

– 露出面（モジュールに接続していない側）：50.8 mm（2.0 インチ）

– 前面：50.8 mm（2.0 インチ）

DIN レールへのスイッチの取り付け

DIN レールへの取り付け用として、スイッチの背面パネルにはバネ付きのラッチが付属しています。

スイッチは、スタンドアロン デバイスとして DIN レール上に取り付けるか、すでに接続されている拡張モジュールを使用して取り付けることができます。スイッチを DIN レールに設置する前に、拡張モジュールをスイッチに接続する必要があります。

DIN レールにスイッチを取り付けるには、次の手順を実行します。

1. DIN レールがスイッチ上部付近の 2 つのフックと底面付近のバネ付きラッチの間のスペースに収まることを確認し、DIN レールの前面に直接、スイッチの背面パネルを配置します。

2. DIN レールから離してスイッチの底面を持ち、スイッチの背面にある 2 つのフックを DIN レールの一番上に掛けます。

注意：スイッチの上に他の機器を積み重ねないでください。

図 14 DIN レールにフックを掛ける

1

DIN レール

2

スイッチ

3. DIN レールに向かってスイッチを押し付けると、スイッチ底面後部のバネ付きラッチが下がり、所定の位置にはめ込まれます。

スイッチを DIN レールに取り付けたら、アラーム回路の接続の説明に従い、電源とアラームの導線を接続します。

CLI セットアップ プログラムに関する設定手順については、CLI ベースのセットアップ プログラムによるスイッチの設定を参照してください。

注：DIN レールからスイッチを取り外す方法については、DIN レールからのスイッチの取り外しを参照してください。

DIN レールからのスイッチの取り外し

DIN レールからスイッチを取り外すには、次の手順を実行します。

1. スイッチの電源が切断されていることを確認し、スイッチの前面パネルからすべてのケーブルとコネクタを取り外します。

2. フラットヘッド ドライバなどをバネ付きラッチ下部のスロットに挿入し、DIN レールからラッチを解除します。図 15を参照してください。

3. スイッチの底部を引き下げ、DIN レールからフックを離します。図 15を参照してください。

図 15 バネ付きラッチを DIN レールから外す

1

ラッチを押し下げる

4. DIN レールからスイッチを取り外します。

アラーム回路の接続

スイッチの設置が完了し、DC 電源およびアラームを接続する準備ができました。

n アラーム回路の保護アースと DC 電源の配線

n 外部アラームの配線

アラーム回路の保護アースと DC 電源の配線

スイッチのアース方法および DC 電源の接続方法については、スイッチのアース接続を参照してください。

外部アラームの配線

このスイッチには、外部アラーム用の 2 つのアラーム入力と 1 つのアラーム出力のリレー回路があります。アラーム入力回路は、アラーム入力リファレンス ピンに基づき、アラーム入力がオープンかクローズかを検出するように設計されています。各アラーム入力はオープン接点またはクローズ接点として設定できます。アラーム出力のリレー回路には、ノーマル オープン接点とノーマル クローズ接点があります。

アラーム信号は 6 ピン アラーム コネクタを介してスイッチに接続されます。そのうち 3 つの接続端子は、2 つがアラーム入力回路専用（アラーム入力 1、アラーム入力 2）で、残り 1 つが基準アース用です。シングル アラーム入力回路を確立するには、アラーム入力と基準アースの配線接続が必要です。残り 3 つの接続端子はアラーム出力回路用です。ノーマル オープン出力、ノーマル クローズ出力および共通信号に使用されます。シングル アラーム出力回路を確立するには、アラーム出力と共通配線の接続が必要です。

スイッチ パネルにあるアラーム コネクタのラベルは、次のとおりです。

ラベル

接続

NO

アラーム出力のノーマル オープン（NO）接続

COM

アラーム出力の共通接続

NC

アラーム出力のノーマル クローズ（NC）接続

IN2

アラーム入力 2

REF

アラーム入力の基準アース接続

IN1

アラーム入力 1

警告：爆発の危険性：フィールド側の電源がオンになっているときに、ケーブルを接続したり取り外したりしないでください。電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。電源が切断されていること、またはそのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1081

注意：アラーム出力のリレー回路の入力電圧ソースは、24 VDC、1.0 A 以下または 48 VDC、0.5 A 以下に制限された独立ソースでなければなりません。

注：電源およびアラーム コネクタに接続する場合は、UL および CSA 定格の 1007 または 1569 型ツイストペア銅機器配線用電線（AWM）（Belden 製、部品番号 9318 など）を使用する必要があります。

スイッチと外部アラーム装置との間を配線するには、次の手順を実行します。

1. スイッチにアラーム コネクタを固定している非脱落型ネジを緩め、スイッチ シャーシからコネクタを取り外します。図 16を参照してください。

図 16 アラーム コネクタ

1

アラーム コネクタ

2. 2 本のツイストペア線（16 ～ 18 AWG）が外部アラーム装置に接続できるだけの長さであることを確認します。外部アラーム入力または出力回路の設定を選択します。

3. ワイヤ ストリッパを使用して、各線の両端から被覆を 6.3 mm（0.25 インチ） ± 0.5 mm（0.02 インチ）だけはがします。絶縁部は 6.8 mm（0.27 インチ）以上はがさないように注意してください。推奨されている長さ以上に被覆をはがすと、設置後にアラーム コネクタからむき出しの導線がはみ出る可能性があります。

4. アラーム入力または出力回路の設定に従い、外部アラーム装置の接続端子に導線の露出部を挿入します。たとえば、アラーム入力回路を接続するには、IN1 と REF を接続します（図 17を参照）。

図 17 アラーム コネクタ（アラーム入力回路）への導線の挿入

1

IN1：外部装置接続部 1

2

REF：外部装置接続部 2

5. ラチェット式トルク フラットヘッド ドライバを使用して、アラーム コネクタの非脱落型ネジ（取り付けた導線の上）を 2 インチポンド（0.23 N）のトルクで締め付けます。（図 18を参照）。

注意：電源およびアラーム コネクタの非脱落型ネジを締めすぎないように注意してください。トルクが 2 インチポンド（0.23 N-m）を超えないようにしてください。

図 18 アラーム コネクタの非脱落型ネジの締め付け

6. 外部アラーム装置 1 台ごとにステップ 2 ～ ステップ 5 を繰り返し、入力線と出力線を挿入します。

図 19に、2 台の外部アラーム装置に対する配線を示します。1 番めのアラーム装置回路はアラーム入力回路として配線されています。IN1 接続端子と REF 接続端子で回路が確立します。2 番めのアラーム装置回路はアラーム出力回路として配線され、ノーマル オープン接点ベースで機能します。NO 接続端子と COM 接続端子で回路が確立します。

図 19 アラーム コネクタに 3 台の外部アラーム装置を接続した状態

1

IN1 接続部

3

COM 接続部

2

REF 接続部

4

NO 接続部

スイッチへのアラーム コネクタの取り付け

警告：非脱落型ネジをしっかり締めないと、コネクタが誤って取り外されたときに、電気アークが発生する場合があります。ステートメント 397

警告：電源が入った状態で電源やアラーム コネクタを接続したり取り外したりすると、電気アークが発生する可能性があります。危険なエリアで設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。スイッチおよびその他の回路の電源がすべて切断されていることを確認してください。誤って電源が入らないようにするか、そのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1058

アラーム コネクタをスイッチの前面パネルに取り付けるには、次の手順を実行します。

1. スイッチの前面パネルのレセプタクルにアラーム コネクタを挿入します。

2. ラチェット トルク フラットヘッド ドライバを使用して、アラーム コネクタの両側の非脱落型ネジを締め付けます。

宛先ポートの接続

ここでは、宛先ポートへの接続について詳しく説明します。

n 10/100 および 10/100/1000 ポートへの接続

n SFP モジュールの取り付けおよび取り外し

n SFP モジュールへの接続

n デュアルパーパス ポートへの接続

10/100 および 10/100/1000 ポートへの接続

スイッチの 10/100/1000 ポートは、接続先装置の速度で動作するように自動的に設定されます。接続先のポートが自動ネゴシエーションをサポートしていない場合は、速度およびデュプレックスのパラメータを明示的に設定できます。自動ネゴシエーション機能のない装置、または手動で速度とデュプレックスのパラメータが設定されている装置に接続すると、パフォーマンスの低下やリンク障害が発生することがあります。

警告：スイッチまたはネットワーク上のデバイスに電源が入った状態で、ケーブルをポートに接続したり、ポートから取り外したりしないでください。電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。必ずスイッチの電源を切断して、誤って電源が入らないようにするか、そのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1070

最大限のパフォーマンスを実現するために、次のいずれかの方法でイーサネット ポートを設定してください。

n 速度とデュプレックスの両方について、ポートに自動ネゴシエーションを実行させます。

n 接続の両側でポートの速度パラメータとデュプレックス パラメータを設定します。

PoE をサポートしているモデルは、使用される電源に応じて、最大 4 つの PoE（ポートあたり 15.4 W、IEEE 802.3af）または PoE+（ポートあたり 30 W、IEEE 802.3at）をサポートします。

注意：静電放電（ESD）による損傷を防ぐために、基板およびコンポーネントの取り扱い手順を順守してください。

10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T デバイスに接続するには、次の手順を実行します。

1. ワークステーション、サーバ、ルータ、Cisco IP Phone に接続する場合は、ストレート ケーブルを前面パネルの RJ-45 コネクタに接続します。

1000BASE-T 対応の装置に接続する場合は、カテゴリ 5 以上の 4 対のツイストペア ケーブルを使用します。

Auto-MDIX 機能は、デフォルトで有効に設定されます。この機能の設定情報については、『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照してください。

2. ケーブルのもう一方の端を接続先装置の RJ-45 コネクタに接続します。スイッチと接続先装置の両方でリンクが確立されると、ポート LED が点灯します。

スパニングツリー プロトコル（STP）によりトポロジを検出してループの有無を確認している間、LED はオレンジ色に点灯します。このプロセスには 30 秒ほどかかり、その後ポート LED は緑色に点灯します。ポート LED が点灯しない場合：

n 接続先装置の電源がオンになっていない可能性があります。

n ケーブルに問題があるか、または接続先装置に取り付けられたアダプタに問題がある可能性があります。ケーブルに関する問題の解決方法については、トラブルシューティングを参照してください。

3. 必要に応じて、接続先装置を再設定してから再起動します。

4. ステップ 1 ～ 3 を繰り返して、各装置を接続します。

SFP モジュールの取り付けおよび取り外し

ここでは、SFP モジュールの取り付け方法と取り外し方法について説明します。SFP モジュールは、スイッチの前面にある SFP モジュール スロットに挿入します。これらのモジュールは現場交換可能であり、送信（TX）と受信（RX）のアップリンク光インターフェイスを備えています。

堅牢な SFP モジュールは、任意の組み合わせで使用できます。サポートされるモジュールの一覧は、Cisco.com にあるリリース ノートを参照してください。各 SFP モジュールは、ケーブルの反対側の SFP モジュールと同じタイプでなければなりません。また、通信の信頼性を確保するために、ケーブルが規定のケーブル長を超えないようにする必要があります。

注意：CWDM や 1000BX-U/D などの業務用 SFP モジュールを使用する場合は、最大動作温度を 59 °F（15 °C）に下げてください。最小の動作温度は 0 °C （32 °F）です。

SFP モジュールの取り付け、取り外し、ケーブル接続については、SFP モジュールのマニュアルを参照してください。

警告：電源がオンになっているときに、SFP モジュールを挿入したり取り外したりしないでください。電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。電源が入っていないことを確認するか、またはそのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1087

SFP モジュール スロットへの SFP モジュールの取り付け

図 20に、ベールクラスプ ラッチ付きの SFP モジュールを示します。

注意：ケーブルやケーブル コネクタ、または SFP モジュール内の光インターフェイスの損傷を防ぐために、光ファイバ ケーブルを接続した状態で SFP モジュールを着脱しないことを強くお勧めします。すべてのケーブルを取り外してから、SFP モジュールの取り外しまたは取り付けを行ってください。

SFP モジュールの取り外しや取り付けを行うと、モジュールの耐用期間が短くなる可能性があります。どうしても必要な場合を除き、SFP モジュールの取り外しや取り付けを行わないようにしてください。

図 20 ベールクラスプ ラッチ付きの SFP モジュール

SFP モジュールを SFP モジュール スロットに挿入するには、次の手順を実行します。

1. 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き、ストラップの機器側を塗装されていないアースされた金属面に取り付けます。

2. SFP モジュールは、送信側（TX）および受信側（RX）の印があるほうが正しい面です。

SFP モジュールによっては、送信と受信（TX と RX）の印の代わりに、接続の方向（TX または RX）を示す矢印が付いている場合もあります。

3. SFP モジュールの側面をスロットの開口部前面に合わせます。

4. SFP モジュールのコネクタがスロットの奥にしっかりとはまり込むまで、モジュールをスロットに差し込みます。

5. SFP モジュールの光ポートからダスト プラグを取り外し、あとで使用できるように保管しておきます。

注意：SFP モジュール ポートのダスト プラグや光ファイバ ケーブルのゴム製キャップは、ケーブルを接続する準備が整うまで取り外さないでください。これらのプラグとキャップは、SFP モジュール ポートとケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たしています。

6. LC ケーブル コネクタを SFP モジュールに差し込みます。

SFP モジュール スロットからの SFP モジュールの取り外し

SFP モジュールをモジュール レセプタクルから取り外すには、次の手順を実行します。

1. 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き、ストラップの機器側を塗装されていないアースされた金属面に取り付けます。

2. SFP モジュールから LC を外します。

3. 光インターフェイスの汚れを防止するために、ダスト プラグを SFP モジュールの光ポートに取り付けます。

4. SFP モジュールのロックを解除して、取り外します。

ベールクラスプ ラッチ付きモジュールの場合は、ベールを下げてモジュールを取り外します。ベールクラスプ ラッチが手の届きにくい場所にあり、人差し指でラッチを解除できない場合は、小型マイナス ドライバなどの細長い工具を使用してラッチを解除します。

5. 親指と人差し指で SFP モジュールを持ち、モジュール スロットからゆっくりと引き出します。

6. 取り外した SFP モジュールは、静電気防止用袋に収めるか、その他の保護環境下に置いてください。

SFP モジュールへの接続

ここでは、光ファイバ SFP ポートへの接続方法について説明します。光ファイバ ポートの代わりに RJ-45 ギガビット イーサネット ポートに接続するには、デュアルパーパス ポートへの接続を参照してください。SFP モジュールの取り付けおよび取り外し手順については、SFP モジュールの取り付けおよび取り外しを参照してください。

警告：クラス 1 レーザー製品です。ステートメント 1008

警告：スイッチまたはネットワーク上のデバイスに電源が入った状態で、ケーブルをポートに接続したり、ポートから取り外したりしないでください。電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。必ずスイッチの電源を切断して、誤って電源が入らないようにするか、そのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1070

注意：SFP モジュール ポートのゴム製プラグや光ファイバ ケーブルのゴム製キャップは、ケーブルを接続する準備が整うまで取り外さないでください。これらのプラグとキャップは、SFP モジュール ポートとケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たしています。

SFP モジュールへの接続を行う前に、設置の準備を参照して、ポートおよびケーブル接続に関する注意事項を確認してください。

光ファイバ ケーブルを SFP モジュールに接続するには、次の手順を実行します。

1. モジュール ポートと光ファイバ ケーブルからゴム製プラグを取り外し、再使用できるように保管しておきます。

2. 光ファイバ ケーブルの一端を SFP モジュール ポートに差し込みます。

3. ケーブルのもう一端を接続先装置の光ファイバ レセプタクルに差し込みます。

4. ポート ステータス LED を確認します。

— スイッチと接続先装置がリンクを確立すると、LED が緑色に点灯します。

— STP がネットワーク トポロジを検出してループの有無を確認している間、LED はオレンジ色に点灯します。このプロセスには 30 秒ほどかかり、その後ポート LED は緑点に点灯します。

— ポート LED が点灯しない場合は、接続先装置が起動していないか、ケーブルに問題があるか、または接続先装置のアダプタに問題があることが推測されます。ケーブルに関する問題の解決方法については、トラブルシューティングを参照してください。

5. 必要に応じて、スイッチまたは接続先装置を再設定し、再起動します。

デュアルパーパス ポートへの接続

デュアルパーパス ポートは、RJ-45 ケーブル用と SFP モジュール用の 2 つのインターフェイスがある単一ポートです。一度に 1 つのインターフェイスだけを有効にできます。両方のインターフェイスが接続されている場合は、SFP モジュールが優先されます。

警告：クラス 1 レーザー製品です。ステートメント 1008

注意：SFP モジュール ポートのゴム製プラグや光ファイバ ケーブルのゴム製キャップは、ケーブルを接続する準備が整うまで取り外さないでください。これらのプラグとキャップは、SFP モジュール ポートとケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たしています。

SFP モジュールへの接続を行う前に、設置の準備を参照し、ポートおよびケーブル接続に関する規定を確認してください。

デュアルパーパス ポートに接続する手順は、次のとおりです。

1. RJ-45 コネクタを 10/100/1000 ポートに接続するか、SFP モジュール スロットに SFP モジュールを取り付け、ケーブルを SFP モジュール ポートに接続します。

RJ-45 接続、SFP モジュール、および光接続の詳細については、10/100 および 10/100/1000 ポートへの接続、SFP モジュールの取り付けおよび取り外し、および SFP モジュールへの接続を参照してください。

2. ケーブルのもう一端は接続先装置に接続します。

デフォルトでは、スイッチは、RJ-45 コネクタまたは SFP モジュールがデュアルパーパス ポートに接続されているかどうかを検出し、それに応じてポートを設定します。media type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、この設定を変更し、RJ-45 コネクタまたは SFP モジュールだけを識別するようにポートを設定できます。詳細については、『Cisco IE 4000 Switch Command Reference』を参照してください。

スイッチ動作の確認

最終的な設置場所にスイッチを設置する前に、スイッチの電源を入れ、ブート ファスト形式でスイッチの起動を確認してください。 ブート ファストのシーケンスを使用すると、スイッチを 60 秒未満で起動できます。

次の作業

デフォルト設定で十分な場合は、これ以上のスイッチの設定作業は必要ありません。デフォルト設定は、次のいずれかの管理オプションを使用して変更できます。

n スイッチのメモリに内蔵されているDevice Manager を起動して、個々のスタンドアロン スイッチを管理します。この使いやすい Web インターフェイスによって、設定やモニタリングをすばやく実行できます。Device Manager には、Web ブラウザを介してネットワーク上のどこからでもアクセスできます。詳細については、『Software Configuration Guide』および Device Manager のオンライン ヘルプを参照してください。

n Cisco Network Assistant アプリケーションを起動します（詳細については『Getting Started with Cisco Network Assistant』ガイドを参照してください）。この GUI を使用して、スイッチ クラスタまたは個別のスイッチの設定とモニタができます。

n CLI を使用して、コンソールからスイッチを個別のスイッチとして設定します。CLI の使用の詳細については、Cisco.com の『Command Reference』を参照してください。

n Cisco View アプリケーションなどの SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）アプリケーションを起動します。

n Common Industrial Protocol（CIP）管理ツールを起動します。CIP ベースのツールを使用すれば、工業オートメーション システム全体を管理できます。

Express Setup の実行

初めてスイッチをセットアップする場合は、Express Setup を使って初期 IP 情報を入力する必要があります。このプロセスにより、スイッチをローカル ルータやインターネットに接続できるようになります。その後、IP アドレスを使ってスイッチにアクセスし、その他の設定を行うことができます。

必要な装備

スイッチを設定するには以下の装備が必要です。

n Windows 2000/Vista/2003/XP/Window7/Mac を搭載したコンピュータ。

n JavaScript が有効な Web ブラウザ（IE または Firefox）。

n コンピュータをスイッチに接続するためのストレートまたはクロスのカテゴリ 5 イーサネット ケーブル。

注：RS232 シリアル コンソール ポートを Express Setup に使用しないでください。

n ボタンに届く小さなペーパー クリップ。

注：Express Setup を実行する前に、ブラウザのポップアップ ブロッカやプロキシ設定、およびコンピュータで実行しているワイヤレス クライアントを無効にします。

Express Setup の手順

Express Setup の実行手順は次のとおりです。

1. スイッチに何も接続されていないことを確認します。

2. IE 4000 が工場出荷時のデフォルト モードになっていることを確認します。

開梱したばかりの場合は、次のステップに進みます。

a. 開梱したばかりではない場合はスイッチをリセットします。ペーパー クリップでボタンを 10 秒間押し、SYS LED ライトが赤に点灯したら放します。

SYS LED が赤になると、スイッチは自動的にリブートします。

3. スイッチにデータ ポートが接続されていないことを確認します。

注：Express Setup の実行中、スイッチは DHCP サーバとして動作します。

— シリアル コンソール ケーブルを接続し、ブート シーケンスをモニタできます。コンソール画面の [return キー] を押さないでください。

— スイッチに接続されているコンピュータが DHCP で設定されていることを確認します。

4. Web ブラウザ：ポップアップ ブロッカとプロキシ設定を無効にします。

5. スイッチに電源を接続します。

配線の手順については、スイッチのアース接続および DC 電源の配線を参照してください。

6. IE 4000 の電源をオンにするか、リセットします。

LED を使用してブートの進行状況をモニタします。

— Sys の点滅：ブートローダ

— Sys が消灯：POST

— Sys が点灯：POST が終了し、IOS 初期化中

— Sys とアラーム LED が緑色：IOS 初期化が終了

— 電源がオンになった後 90 以下～ 100 秒

— EXP の点滅：Express Setup プロセスの実行が可能な状態

抜くと、ポート Gig1/1 LED が緑の点滅を開始します。

8. コンピュータをポート Gig1/1 に接続します。

LED が点滅し続けます。

9. コンピュータに IP アドレス（169.254.0.2）が設定されるため、ブラウザで http://169.254.0.1 を示します。

10. ユーザ名は空欄のままにして、デフォルトのパスワード cisco を入力します。

注：ユーザ名フィールドのテキストは無視されます。[Express Setup] ウィンドウが表示されます。

トラブルシューティング：[Express Setup] ウィンドウが表示されない場合は、ブラウザのポップアップ ブロッカやプロキシ設定がすべて無効になっているかどうか、およびコンピュータでワイヤレス クライアントがすべて無効になっているかどうかを確認してください。

11. 入力はすべて、英数字で行います。

[ネットワーク設定（Network Settings）] で以下を実行します（静的 IP に必要）。

— [IP アドレス（IPAddress）] ：スイッチの有効な IP アドレスを入力します。

以降、この IP アドレスを使用して、Device Manager からスイッチにアクセスできます。

— スイッチの[ユーザ名（Username）] と[パスワード（Password）] ：パスワードを入力します。パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字から成り、先頭文字を数字にすることもできます。また、大文字と小文字の区別があり、文字間にスペースを使用できます（先頭や末尾には使用できません）。パスワード確認フィールドに同じパスワードをもう一度入力します。

注：デフォルト パスワード cisco から、パスワードを変更する必要があります。

— [デフォルト ゲートウェイ（Default Gateway）] ：ルータの IP アドレスを入力します。

12. Control Industrial Protocol（CIP）VLAN の設定を入力します（オプション）。

— [CIP VLAN] ：CIP を有効にする VLAN を入力します。CIP VLAN は管理 VLAN と同じであってもかまいませんが、そのスイッチですでに設定されている別の VLAN 上で CIP トラフィックを分離することも可能です。デフォルトの CIP VLAN は VLAN 1 です。スイッチで CIP を有効にできるのは、1 つの VLAN だけです。

— [IP アドレス（IP Address）] ：CIP VLAN の IP アドレスを入力します。CIP VLAN が管理 VLAN と異なる場合は、CIP VLAN の IP アドレスを指定する必要があります。スイッチに割り当てる IP アドレスが、ネットワーク上の他のデバイスの IP アドレスと重複していないことを確認してください。

— [サブネット マスク（Subnet Mask）] ：ドロップダウン リストからマスクを選択します。

CIP VLAN 設定の詳細については、ツールバーの [ヘルプ（Help）] をクリックしてください。

13. オプションの設定

オプション情報はここで入力するか、または Device Manager を使用して後で入力することもできます。[Express Setup] のフィールドの詳細については、[Express Setup] ウィンドウのオンライン ヘルプを参照してください。

[送信（Submit）] をクリックして変更を保存し、初期設定を完了します。

オプション設定の詳細については、ツールバーの [ヘルプ（Help）] をクリックしてください。

14. [送信（Submit）] をクリックすると、以下のイベントが発生します。

a. スイッチが設定され、Express Setup モードが終了します。

b. ブラウザに警告メッセージが表示され、スイッチの以前の IP アドレスによる接続が試行されます。

c. 設定されているスイッチの IP アドレスがコンピュータの IP アドレスとは異なるサブネット内にある場合は、通常、コンピュータとスイッチ間の接続が失われます。

15. ソースの DC 電源をオフにし、スイッチにつながるすべてのケーブルを外してから、ネットワークにスイッチを設置します。スイッチの設定と管理については、管理オプションを参照してください。

16. ステップ 1 でコンピュータの固定 IP アドレスを変更した場合は、固定 IP アドレスを以前の設定に戻してください。

17. Cisco Network Assistant と Device Manager のいずれかまたは両方を使用してスイッチを管理できるようになっています。スイッチの設定と管理については、管理オプションを参照してください。

Device Manager を表示する手順は次のとおりです。

a. コンピュータで Web ブラウザを起動します。

b. Web ブラウザにスイッチの IP アドレス、ユーザ名、パスワードを入力し、Enter キーを押します。[Device Manager] ページが表示されます。

トラブルシューティング：

[Device Manager] ページが表示されない場合は、次の項目を確認します。

— ネットワークに接続しているスイッチ ポートのポート LED が緑色になっていることを確認します。

— スイッチへのアクセスに使用しているコンピュータをネットワーク内の既知の Web サーバに接続して、コンピュータがネットワークに接続していることを確認します。ネットワークに接続していない場合は、コンピュータのネットワーク設定をトラブルシューティングします。

— ブラウザで入力したスイッチの IP アドレスが正しいことを確認します。

— ブラウザに入力したスイッチの IP アドレスが正しく、スイッチ ポートの LED が緑色になっており、コンピュータがネットワークに接続している場合は、コンピュータをスイッチに再接続してトラブルシューティングを続行します。スイッチの IP アドレスと同じサブネット内のコンピュータに静的 IP アドレスを設定します。

— コンピュータに接続しているスイッチ ポートの LED が緑色の場合は、Web ブラウザにスイッチの IP アドレスを再入力し、Device Manager を表示します。Device Manager が表示されたら、スイッチの設定を続行できます。

CLI ベースのセットアップ プログラムによるスイッチの設定

ここでは、スイッチをコマンドライン インターフェイス（CLI）ベースでセットアップする手順について説明します。

スイッチを電源に接続する前に、警告を参照して安全に関する注意事項を確認してください。

インストール手順については、スイッチの設置を参照してください。

コンソール ポート経由での CLI のアクセス

Cisco IOS コマンドおよびパラメータは CLI によって入力できます。CLI にアクセスするには、次のいずれかのオプションを使用します。

n RJ-45 コンソール ポート

n USB ミニタイプ B コンソール ポート

USB ミニタイプ B コンソール ポートのカバーの取り外し

USB ミニタイプ B コンソール ポートからカバーを取り外す手順は、次のとおりです。

1. プラス ドライバを使用して、USB ミニタイプ B コンソール ポートのカバーの非脱落型ネジを緩めます。図 21を参照してください。ネジを取り外し、カバーを外します。

図 21 USB ミニタイプ B コンソール ポートのカバー

1

USB ミニタイプ B コンソール ポートのカバー

RJ-45 コンソール ポート

1. RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルを PC の 9 ピン シリアル ポートに接続します。ケーブルのもう一方の端をスイッチのコンソール ポートに接続します。

2. PC または端末で、端末エミュレーション プログラムを起動します。このプログラム（その多くは、HyperTerminal や ProcommPlus などの PC アプリケーション）は、使用可能な PC または端末とスイッチの間の通信を確立します。

図 22 コンソール ケーブルの接続

1

RJ-45 コンソール ポート

3. PC または端末のボー レートおよびキャラクタ フォーマットを、次に示すコンソール ポートの特性に合わせて設定します。

n 9600 ボー

n 8 データ ビット

n 1 ストップ ビット

n パリティなし

n なし（フロー制御）

4. 電源への接続の説明に従い、スイッチに電源を接続します。

5. PC または端末にブートローダ シーケンスが表示されます。Enterを押してセットアップ プロンプトを表示します。セットアップ プログラムの完了の手順を実行します。

USB ミニタイプ B コンソール ポート

1. スイッチの USB-mini コンソール ポートを Windows ベースの PC に最初に接続するときは、USB ドライバをインストールします。詳細については、Cisco Microsoft Windows XP、2000、Vista 7、8、および 10 の USB デバイス ドライバのインストールを参照してください。

2. USB ケーブルを PC の USB ポートに接続します。ケーブルのもう一端をスイッチのミニ B（5 ピン コネクタ）USB-mini コンソール ポートに接続します。

3. USB-mini コンソール ポートに割り当てられた COM ポートを識別するには、次の手順に従います。

c. [Start] > [Control Panel] > [Systems] を選択します。

d. [Hardware] タブをクリックして、[Device Manager] を選択します。[Ports] セクションを展開します。割り当てられた COM ポートが、[Cisco USB System Management Console] というエントリの行末の括弧内に表示されます。

4. PC または端末で、端末エミュレーション プログラムを起動します。プログラム（通常、HyperTerminal または Procomm Plus などの PC アプリケーション）によって、スイッチと PC または端末との通信が可能になります。

5. COM ポートを設定します。

6. PC または端末のボー レートおよびキャラクタ フォーマットを、次に示すコンソール ポートの特性に合わせて設定します。

n 9600 ボー

n 8 データ ビット

n 1 ストップ ビット

n パリティなし

n なし（フロー制御）

7. 電源への接続の説明に従い、スイッチに電源を接続します。

8. PC または端末にブートローダ シーケンスが表示されます。Enter を押してセットアップ プロンプトを表示します。セットアップ プログラムの完了の手順を実行します。

Cisco Microsoft Windows XP、2000、Vista 7、8、および 10 の USB デバイス ドライバのインストール

Microsoft Windows ベースの PC をスイッチの USB コンソール ポートに最初に接続するときに、USB デバイス ドライバをインストールする必要があります。次の手順に従って、Windows XP、Windows 2000、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、および Windows 10 に USB ドライバをインストールします。

1. Cisco.com Web サイト https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=282979369&softwareid=282855122&release=3.1 から Cisco_usbconsole_driver_3_1.zip ファイルを取得します。

ファイルの詳細は次のとおりです。

— 説明：Cisco_usbconsole_driver_3_1.zip

— リリース：3.1

— リリース日：2014 年 11 月 27 日

— ファイル名：Cisco_usbconsole_driver_3_1.zip

— サイズ：14.35 MB（15045453 バイト）

— MD5 チェックサム：eff2e955edcdc70209e6f9c8f6bd59cd

2. ファイルを解凍し、対応する exe ファイルをインストールします。

3. Windows で [Device Manager] の検索を実行して開き、[Device Manager] ウィンドウに移動します。

4. Windows PC とシスコのスイッチを USB ケーブルでつなぎます。

5. [Device Manager] ページで [Ports (COM & LPT)] を展開します。[USB Serial Port] を選択します。右クリックして [Update Driver Software] を選択します。

6. [Update Driver Software] ウィンドウで [Browse my computer for driver software] ] を選択します。その後、[Let me pick from a list of device drivers on my computer] を選択し、[Next] をクリックします。

7. [Show compatible hardware] を有効にして、モデルとして [Cisco Serial] を選択します。[Next] をクリックします。

更新が完了したら、Windows から [Windows has successfully updated your driver software] というメッセージが表示されます。

8. [Close] をクリックします。

Cisco Microsoft Windows XP、2000、Vista 7、8、および 10 の USB ドライバのアンインストール

ドライバをアンインストールする前に、スイッチとコンソール端末を切り離します。

1. 32 ビット Windows の場合は setup.exe を、64 ビット Windows の場合は setup(x64).exe を実行します。

2. [Next] をクリックします。

3. Cisco Virtual Com の InstallShield Wizard が表示されたら、[Next] をクリックします。

4. [Program Maintenance] ウィンドウが表示されます。[Remove] オプション ボタンを選択します。

5. [Next] をクリックします。

6. [Remove the Program] ウィンドウが表示されたら、[Remove] をクリックします。

ユーザ アカウント制御の警告が表示された場合は、[Allow - I trust this program] をクリックして先に進みます。

7. [InstallShield Wizard Completed] ウィンドウが表示されます。[Finish] をクリックします。

初期設定情報の入力

スイッチを設定するには、セットアップ プログラムを完了させる必要があります。セットアップ プログラムは、スイッチの電源がオンになると自動的に実行されます。スイッチがローカル ルータやインターネットと通信するのに必要な IP アドレスやその他の設定情報を割り当てる必要があります。これらの情報は、スイッチの設定や管理に Device Manager または Cisco Network Assistant を使用する場合にも必要です。

IP設定

セットアップ プログラムを完了させるには、ネットワーク管理者から次の情報を入手しておく必要があります。

n スイッチの IP アドレス

n サブネット マスク（IP ネットマスク）

n デフォルト ゲートウェイ（ルータ）

n イネーブル シークレット パスワード

n イネーブ パスワード

n Telnet パスワード

セットアップ プログラムの完了

セットアップ プログラムを完了させて、スイッチの初期設定を作成する手順は次のとおりです。

1. 最初の 2 つのプロンプトで ｙes と入力します。

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no] : yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[] '.

Basic management setup configures only enough connectivity

for management of the system, extended setup will ask you

to configure each interface on the system.

Would you like to enter basic management setup? [yes/no] : yes

2. スイッチのホスト名を入力し、Return を押します。

指定できるホスト名の文字数は、コマンド スイッチでは 28 文字、メンバ スイッチでは 31 文字に制限されています。どのスイッチでも、ホスト名の最終文字として -n（n は数字）を使用しないでください。

Enter host name [Switch] : host_name

3. イネーブル シークレット パスワードを入力し、Return を押します。

このパスワードは 1 ～ 25 文字の英数字で指定できます。先頭の文字を数字にしてもかまいません。大文字と小文字が区別されます。スペースも使えますが、先頭のスペースは無視されます。シークレット パスワードは暗号化されますが、イネーブル パスワードはプレーン テキストです。

Enter enable secret: secret_password

4. イネーブル パスワードを入力し、Return を押します。

Enter enable password: enable_password

5. 仮想端末（Telnet）パスワードを入力し、Return を押します。

このパスワードは 1 ～ 25 文字の英数字で指定できます。大文字と小文字が区別されます。スペースも使えますが、先頭のスペースは無視されます。

Enter virtual terminal password: terminal-password

6. （任意）プロンプトに従って、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を設定します。CLI、Device Manager、または Cisco Network Assistant アプリケーションを使用して、後で SNMP を設定することもできます。SNMP を後で設定する場合は、no と入力します。

Configure SNMP Network Management? [no] : no

7. 管理ネットワークに接続するインターフェイスのインターフェイス名（物理インターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）の名前）を入力して、Return を押します。このリリースでは、インターフェイス名には必ず vlan1 を使用してください。

Enter interface name used to connect to the

management network from the above interface summary: vlan1

8. インターフェイスを設定するために、スイッチの IP アドレスとサブネットマスクを入力し、Return を押します。ここに示す IP アドレスとサブネット マスクは一例です。

Configuring interface vlan1:

Configure IP on this interface? [yes] : yes

IP address for this interface: 10.4.120.106

Subnet mask for this interface [255.0.0.0] : 255.0.0.0

9. Y を入力して、スイッチをクラスタ コマンド スイッチとして設定します。N を入力すると、メンバ スイッチまたはスタンドアロン スイッチとして設定されます。

N を入力した場合は、Cisco Network Assistant GUI に候補スイッチとして表示されます。CLI、Device Manager、または Cisco Network Assistant アプリケーションを使用して、後でスイッチをコマンド スイッチとして設定することもできます。後で設定する場合は、no と入力します。

Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no] : no

以上でスイッチの初期設定が完了しました。スイッチに初期設定スクリプトが表示されます。

The following configuration command script was created:

hostname Switch

enable secret 5 $1$ZQRe$DPulYXyQLm77v/a4Bmu6Y.

enable password cisco

line vty 0 15

password cisco

no snmp-server

!

!

interface Vlan1

no shutdown

ip address 10.4.120.106 255.0.0.0

!

interface FastEthernet1/1

!

interface FastEthernet1/2

!

interface FastEthernet1/3

!

...(output abbreviated)

!

interface GigabitEthernet1/1

!

interface GigabitEthernet1/2

!

end

10. 次の選択肢が表示されます。

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration to nvram and exit.

If you want to save the configuration and use it the next time the switch reboots, save it in NVRAM by selecting option 2.

Enter your selection [2] : 2

いずれかを選択して Returnを押します。

セットアップ プログラムが完了すると、スイッチは作成されたデフォルト設定を実行できます。次のいずれかのツールを使用すれば、この設定の変更や他の管理タスクを実行できます。

n コマンドライン インターフェイス（CLI）

n Cisco Network Assistant（1 つまたは複数のスイッチの場合）

CLI を使用するには、端末エミュレーション プログラムを使用してコンソール ポートから、または Telnet を使用してネットワークから、Switch> プロンプトにコマンドを入力します。設定情報については、スイッチの『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照してください。

Cisco Network Assistant を使用する場合は、Cisco.com で『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照してください。

トラブルシューティング

この章では、トラブルシューティングに関する問題として、次の内容について説明します。

n 問題の診断

n パスワードの回復方法

n スイッチのシリアル番号の確認

問題の診断

スイッチの LED には、スイッチのトラブルシューティングに役立つ情報が示されます。これにより、ブート ファストの失敗、ポート接続の問題、およびスイッチ全体のパフォーマンスを把握できます。また、Device Manager、CLI、SNMP ワークステーションから統計情報を取得することもできます。詳細については、『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』または SNMP アプリケーションに付属しているドキュメントを参照してください。

スイッチのブート ファスト

ブート ファストについては、スイッチ動作の確認を参照してください。

注：ブート ファストが失敗すると、通常は回復不可能です。スイッチのブート ファストが正常に完了しなかった場合は、シスコ TAC の担当者にお問い合わせください。

注：ブート ファストを無効にして POST を実行するには、Cisco IOS CLI を使用します。詳細については、『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照してください。

スイッチ LED

スイッチのトラブルシューティングを行う際は、LED を確認します。LED の色とその意味については、LEDを参照してください。

スイッチの接続状態

ケーブルの不良または損傷

ケーブルにわずかでも傷や破損がないか必ず確認してください。物理層の接続に問題がないように見えるケーブルでも、配線やコネクタのごくわずかな損傷が原因でパケットが破損することがあります。ポートでパケット エラーが多発したり、ポートでフラッピング（リンクの切断と接続）が頻繁に繰り返される場合は、この問題が考えられます。

n 銅線ケーブルまたは光ファイバ ケーブルを正常なケーブルと交換します。

n ケーブル コネクタのピンが破損したり欠落していないことを確認します。

n 発信元と宛先の間のパッチ パネルの接続やメディア コンバータに問題がないことを確認します。可能な場合は、パッチ パネルをバイパスするか、メディア コンバータ（光ファイバ/銅線）を除去します。

n ケーブルを別のポートに接続して、問題が発生するかどうかを確認します。

イーサネット ケーブルと光ファイバケーブル

ケーブルが適切であることを確認します。

n イーサネットの場合、10 Mb/s UTP 接続にはカテゴリ 3 の銅線ケーブルを使用します。10/100、10/100/1000 Mbps、PoE 接続には、カテゴリ 5、カテゴリ 5e、またはカテゴリ 6 の UTP を使用します。

n 距離やポート タイプに適した光ファイバ ケーブルであることを確認します。接続先の装置のポートが一致しており、同じタイプの符号化、光周波数、およびファイバ タイプを使用していることを確認します。

n 銅線のストレート ケーブルを使用すべきところにクロス ケーブルが使用されていたり、クロス ケーブルを使用すべきところにストレート ケーブルが使用されていたりしないかを確認します。スイッチの Auto-MDIX を有効にするか、ケーブルを交換します。

リンク ステータス

両側でリンクが確立されていることを確認します。配線が切れていたり、ポートがシャットダウンしていると、片側でリンクが表示されても反対側では表示されないことがあります。

ポート LED が点灯していても、ケーブルが正常なことを示しているわけではありません。物理的なストレスがかかっており、限界レベルで動作している可能性もあります。ポート LED が点灯しない場合：

n ケーブルをスイッチから外して、問題のない装置に接続します。

n ケーブルの両端が正しいポートに接続されていることを確認します。

n 両方の装置の電源が入っていることを確認します。

n 正しいケーブル タイプが使用されていることを確認します。詳細については、ケーブルおよびアダプタを参照してください。

n 接触不良がないか確認します。完全に接続されているように見えても、そうでないことがあります。ケーブルをいったん外して、接続し直してください。

10/100/1000 ポートの接続

ポートが異常を示している場合は、次のことを確認します。

n LED を調べて、すべてのポートのステータスを確認します。詳細については、スイッチ LEDを参照してください。

n show interfaces特権 EXEC コマンドを使用して、ポートのステータスが errdisable、disabled、または shutdown になっていないか確認します。必要に応じて、ポートを再び有効化します。

n ケーブル タイプを確認します。ケーブルおよびコネクタを参照してください。

SFP モジュール

Cisco SFP モジュール以外は使用しないでください。各シスコ製モジュールには、セキュリティ情報が符号化されたシリアル EEPROM が組み込まれています。この符号化によって、モジュールがスイッチの要件を満たしていることが確認されます。

n SFP モジュールを調査します。疑わしい SFP モジュールを問題のないモジュールと交換します。

n モジュールが当該プラットフォームでサポートされていることを確認します（Cisco.com にあるスイッチのリリース ノートに、スイッチがサポートしている SFP モジュールの一覧が示されています）。

n show interfaces 特権 EXEC コマンドを使用して、ポートまたはモジュールが error-disabled、disabled、または shutdown の状態になっていないかどうかを確認します。必要に応じて、ポートを再度イネーブルにします。

n 光ファイバの接続部分がクリーンな状態で、しっかりと接続されていることを確認します。

インターフェイスの設定

インターフェイスが無効になっていないか、あるいは電源がオフになっていないかを確認します。リンクの片側でインターフェイスを手動でシャットダウンした場合は、そのインターフェイスを再び有効化するまでリンクは復旧しません。show interfaces 特権 EXEC コマンドを使用して、インターフェイスのステータスが errdisable、disabled、または shutdown になっていないか確認します。必要に応じて、インターフェイスを再び有効化します。

エンド デバイスの ping

ping を使用し、接続できない原因となっている箇所を突き止めます。最初に直接接続されているスイッチから始め、ポートごと、インターフェイスごと、トランクごとに段階的にさかのぼって調べます。各スイッチの連想メモリ（CAM）テーブル内に、エンド デバイスの MAC アドレスが存在していることを確認します。

スパニングツリーのループ

スパニングツリー プロトコル（STP）にループが発生すると、重大なパフォーマンス上の問題が引き起こされ、その状況がポートやインターフェイスの問題のように見えることがあります。

ループは、単方向リンクによって引き起こされることがあります。つまり、スイッチから送信されたトラフィックがネイバーで受信されるが、ネイバーからのトラフィックがスイッチで受信されない場合にループが発生します。破損したケーブル、その他のケーブル配線の問題、またはポートの問題によって、この単方向の通信が引き起こされる可能性があります。

スイッチで単方向リンク検出（UDLD）を有効にすると、単方向リンク問題の特定に役立ちます。スイッチで UDLD をイネーブルにする方法の詳細については、Cisco.com にあるスイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドの「Understanding UDLD」の項を参照してください。

スイッチのパフォーマンス

速度、デュプレックス、および自動ネゴシエーション

ポートの統計情報に、アライメント エラー、フレーム チェック シーケンス（FCS）、またはレイト コリジョン エラーが大量に表示される場合は、速度またはデュプレックスが一致していない可能性があります。

2 台のスイッチ間、スイッチとルータ間、またはスイッチとワークステーション/サーバ間でデュプレックスや速度の設定が一致しないと、共通の問題が発生します。この不一致は、速度やデュプレックスを手動で設定した場合や、2 台の装置間における自動ネゴシエーションの問題により生じることがあります。

スイッチのパフォーマンスを最大限に引き出してリンクを確実にするために、次のいずれかの注意事項に従ってデュプレックスまたは速度の設定を変更してください。

n 速度とデュプレックスの両方について、両方のポートで自動ネゴシエーションを実行させます。

n 接続の両端でインターフェイスの速度とデュプレックスのパラメータを手動で設定します。

n リモート デバイスが自動ネゴシエートを実行しない場合は、2 つのポートのデュプレックス設定を同一にします。速度パラメータは、接続先ポートが自動ネゴシエーションを実行しない場合でも自動的に調整されます。

自動ネゴシエーションとネットワーク インターフェイス カード

スイッチとサードパーティ製ネットワーク インターフェイス カード（NIC）間で問題が発生する場合があります。デフォルトでは、スイッチ ポートとインターフェイスは自動ネゴシエーションを実行します。一般的には、ラップトップ コンピュータやその他の装置にも自動ネゴシエーションが設定されていますが、それでも問題が発生することがあります。

自動ネゴシエーションの問題をトラブルシューティングするには、接続の両側で手動設定を試みます。それでも問題が解決しない場合は、NIC 上のファームウェアまたはソフトウェアに問題がある可能性があります。その場合は、NIC ドライバを最新バージョンにアップグレードすることによって問題を解決できます。

ケーブル接続の距離

ポート統計情報に過剰な FCS、レイト コリジョン、アライメント エラーが示される場合は、スイッチから接続先の装置までのケーブル長が推奨ガイドラインに従っていることを確認してください。ケーブルおよびアダプタを参照してください。

スイッチのリセット

スイッチをリセットして工場出荷時の設定に戻す必要があるのは、次のような場合です。

n スイッチをネットワークに設置したが、誤った IP アドレスを割り当てたため、スイッチに接続できない。

n スイッチのパスワードをリセットする必要がある。

注：スイッチをリセットすると、設定が削除されてスイッチが再起動されます。

注意：電源を入れる際に Express Setup ボタンを押した場合、自動ブート シーケンスは停止し、スイッチはブートローダ モードに入ります。

スイッチをリセットするには、次の手順を実行します。

1. ペーパー クリップまたは類似のもので [Express Setup] ボタン（前面プレートの小さな穴の後ろの埋め込み）を約 10 秒間押し続けます。スイッチがリブートします。スイッチのリブートが完了すると、システム LED が緑色に点灯します。

2. もう一度 Express Setup ボタンを 3 秒間押します。スイッチの 10/100 イーサネット ポートが緑色に点滅します。

これで、このスイッチは未設定のスイッチと同様に動作します。スイッチの設定は、CLI ベースのセットアップ プログラムによるスイッチの設定に説明されている CLI セットアップ手順に従って行うことができます。

パスワードの回復方法

システム管理者は、パスワード回復機能を有効化または無効化できます。パスワード回復機能を無効にした場合、紛失したパスワードや忘れたパスワードを回復するには、スイッチの設定を完全にクリアする以外に方法がありません。この手順については、パスワードの回復方法を参照してください。

パスワード回復機能のイネーブル化およびディセーブル化と、パスワードを回復するための手順の詳細については、『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照してください。

スイッチのシリアル番号の確認

シスコのテクニカル サポートに連絡する場合は、スイッチのシリアル番号が必要です。シリアル番号は、スイッチの右側面にある準拠ラベルに記されています。図 23を参照してください。または、show version 特権 EXEC コマンドを使用して、スイッチのシリアル番号を取得することもできます。

図 23 Cisco IE 4000 スイッチのシリアル番号の位置

1

準拠ラベル

技術仕様

この付録では、Cisco IE 4000 スイッチの技術仕様を示します。

動作温度仕様

表 3に、3 つの異なる環境での Cisco IE 4000 スイッチの動作温度を示します。

密閉型ラック

例：NEMA4、NEMA4X、NEMA12、NEMA13、IP54、IP66。

開放型ラック

例：NEMA1、IP20、IP21。

ファンまたはブロワーを搭載したラック

例：NEMA TS-2。

注：最小エアーフローは 150 lfm1 です。

1.lfm = リニア フィート/分。

注：安全性に関する認定規格は、周辺温度が 70 °C（158 °F）以下の場合にだけ適用されます。ただし、 Cisco IE 4000 スイッチは、表 3に示されている環境条件の変電所および交通信号設置場所で動作できます。

技術仕様

Cisco IE 4000 スイッチの技術仕様は以下のとおりです。

表 4 Cisco IE 4000 シリーズの技術仕様

環境条件

保管温度

–40 ～ 185 °F（–40 ～ 85 °C）

動作温度2

-40 ～ +74 °C
n -40 ～ +70 °C（開放型ラック動作時）

n -40 ～ +60 °C（密閉型ラック動作時）

n -34 °C ～ +74 °C（100LFM 以上のファンまたはブロワー装備のエンクロージャ動作時）

-40 ～ +85 °C（16 時間、+85 °C までタイプ テスト済み） 3

注：氷点下で装置の電源が入れられた場合、ブート プロセスを完了するために最大で 12 分かかる可能性があります。これは、安全な動作温度になるまで内部ヒーターがデバイスを温めるためです。

動作湿度

5 ～ 95 %（結露しないこと）

耐衝撃性

30 g（11 ms）および 200 g（2.11 ms）

動作高度

最大 3962 m（13,000 フィート）

保管高度

最大 12,192 m（40,000 フィート）

電力要件

DC 入力電圧

n 最大動作範囲：9.6 ～ 60 VDC

n 公称：12、24、48 VDC

（注）

n DC 入力電源装置は SELV 回路であるため、別の SELV 回路にしか接続できません。

n 電源の入力電圧：

— スイッチに電源を入れるために、PWR-IE50W-AC-IEC および PWR-IE50W-AC は 24 VDC/2.1 A を供給します。

— PoE をサポートするために、電源 PWR-IE65W-PC-AC および PWR-IE65W-PC-DC は 54 VDC/1.2 A を供給します。

n PoE モードと PoE+ 入力電圧

— PoE モード：48 VDC（公称）/44 ～ 57 VDC（絶対範囲）

— PoE モード：54 VDC（公称）/50 ～ 57 VDC（絶対範囲）

35 W

n IE-4000-4T4P4G-E

n IE-4000-8T4G-E

n IE-4000-8GT4G-E

n IE-4000-16T4G-E

40 W

n IE-4000-4GC4GP4G-E

n IE-4000-4TC4G-E

n IE-4000-4S8P4G-E

n IE-4000-4GS8GP4G-E

n IE-4000-16GT4G-E:

42 W

n IE-4000-8S4G-E

n IE-4000-8GS4G-E

物理寸法

重量

表 1 に示されているすべての IE4000 モデル：2.88 kg（6.35 ポンド）

n PWR-IE170W-PC-AC=：1.76 kg（3.88 ポンド）

n PWR-IE170W-PC-DC=：1.67 kg（3.7 ポンド）

n PWR-IE50W-AC=：0.65 kg（1.4 ポンド）

n PWR-IE50W-AC-IEC=：0.65 kg（1.4 ポンド）

n PWR-IE65W-PC-DC=：1.18 kg（2.6 ポンド）

n PWR-IE65W-PC-AC=：1.24 kg（2.7 ポンド）

すべての IE 4000 モデルの寸法は以下のとおりです：155.4 X 155.4 X 129.2 mm（6.12 X 6.12 X 5.09 インチ）

n PWR-IE170W-PC-AC=：150.6 X 94.5 X 142.2 mm（5.93 X 3.72 X 5.60 インチ）

n PWR-IE170W-PC-DC=：150.6 X 113.5 X 145.8 mm（5.93 X 4.47 X 5.75 インチ）

n PWR-IE50W-AC=：147 X 51 X 112 mm（5.8 X 2.0 X 4.4 インチ）

n PWR-IE50W-AC-IEC=：147 X 51 X 112 mm（5.8 X 2.0 X 4.4 インチ）

n PWR-IE65W-PC-AC=：150 X 66 X 117 mm（5.9 X 2.6 X 4.6 インチ）

n PWR-IE65W-PC-DC=：150 X 66 X 117 mm（5.9 X 2.6 X 4.6 インチ）

2.60 °C を超える動作温度は、製品安全規格認定と承認の対象にはなりません。ただし、スイッチは示されている環境条件の設置場所で動作可能です。

3.スイッチの最大動作温度は、使用している SFP モジュールのタイプに応じて異なります。

4.消費電力の数値は、9.6 V で測定され、PoE 電力消費を含みません。

5.レールを除く深さを計算するには、0.6 cm（0.22 インチ）減算します。

アラーム電力定格

表 5 Cisco IE 4000 のアラーム電力定格

アラーム電力定格

仕様

アラーム入力電力仕様

電力は不要です。オープンまたはクローズ状態が検出されます。

アラーム出力電力仕様

ケーブルおよびコネクタ

n コネクタの仕様

n ケーブルおよびアダプタ

コネクタの仕様

n 10/100/1000 ポート

n SFP モジュールのコネクタ

n デュアルパーパス ポート

n アラーム ポート

10/100/1000 ポート

スイッチ上の 10/100/1000 イーサネット ポートには RJ-45 コネクタを使用します。10/100 ポートのピン割り当てにピン割り当てを示します。

図 24 10/100 ポートのピン割り当て

注：PoE をサポートする IE 4000 スイッチの 3 種類のモデルでは、コネクタ ピン 4 および 5 は +48 VDC 用であり、ピン 7 と 8 は DC 復帰電圧ラインです。

SFP モジュールのコネクタ

光ファイバ SFP モジュールの LC コネクタに、SFP モジュール スロットで使用される MT-RJ 型コネクタを示します。これは光ファイバ ケーブル コネクタです。

図 25 光ファイバ SFP モジュールの LC コネクタ

警告：接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。ステートメント 1051

デュアルパーパス ポート

デュアルパーパス ポートの 10/100/1000イーサネット ポートは、RJ-45 コネクタを使用します。10/100/1000 ポートのピン割り当てにピン割り当てを示します。

図 26 10/100/1000 ポートのピン割り当て

コンソール ポート

スイッチには 2 つのコンソール ポートとして、前面パネルの USB 5 ピン Mini タイプ B ポートと（図 27を参照）、背面パネルの RJ-45 コンソール ポートがあります。

図 27 USB ミニタイプ B ポート

USB コンソール ポートには、USB タイプ A から USB 5 ピン Mini タイプ B へのケーブルに示す USB タイプ A から 5 ピン Mini タイプ B へのケーブルを使用します。USB タイプ A から USB Mini タイプ B へのケーブルは提供されません。このケーブルが含まれたアクセサリ キット（部品番号：800-33434）を発注してください。

注：Linux を実行している場合は、Screen ではなく Minicom を使用して USB コンソールにアクセスします。

図 28 USB タイプ A から USB 5 ピン Mini タイプ B へのケーブル

RJ-45 コンソール ポートでは、8 ピン RJ-45 コネクタを使用します。スイッチのコンソール ポートをコンソール PC に接続するには、提供されている RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルを使用します。スイッチのコンソール ポートを端末に接続する場合は、RJ-45/DB-25 メス DTE アダプタが必要です。このアダプタが入ったキット（部品番号：ACS-DSBUASYN=）を発注してください。

アラーム ポート

スイッチ パネルにあるアラーム コネクタのピン割り当て用のラベルを以下に示します。

ラベル

接続

NO

アラーム出力のノーマル オープン（NO）接続

COM

アラーム出力の共通接続

NC

アラーム出力のノーマル クローズ（NC）接続

IN2

アラーム入力 2

REF

アラーム入力の基準アース接続

IN1

アラーム入力 1

ケーブルおよびアダプタ

n SFP モジュール ケーブル

n ケーブルのピン割り当て

n コンソール ポート アダプタのピン割り当て

SFP モジュール ケーブル

各ポートはケーブルの両端の波長仕様が一致している必要があります。また、通信の信頼性を高めるため、ケーブル長は制限値を超えないものとします。

注記

n スイッチの最大動作温度は、使用している SFP モジュールのタイプに応じて異なります。

n モード帯域幅はマルチモード ファイバにのみ適用されます。

n モードフィールドの直径/クラッドの直径 = 9 マイクロメートル/125 マイクロメートル

n 1000BASE-LX/LH SFP モジュールと MMF を使用しており、リンク距離が短い場合は、モード調整パッチ コードが必要です。普通のパッチ コードを使用すると、トランシーバが飽和状態になり、ビット エラー レート（BER）が上昇することがあります。直径 62.5 ミクロンの MMF を備えた LX/LH SFP モジュールを使用する場合はさらに、リンクの送信側と受信側の両方で、SFP モジュールと MMF ケーブルの間にモード調整パッチ コードを取り付ける必要があります。モード調整パッチ コードは、リンク距離が 300 m（984 フィート）を超える場合に必要になります。

n 1000BASE-ZX SFP モジュールは、分散シフト型 SMF または低減衰 SMF を使用することによって、最大 100 km（62 マイル）先までデータを送信できます。この到達距離はファイバ品質、スプライス数、およびコネクタに応じて異なります。

n 光ファイバ ケーブルの長さが 25 km（15.43 マイル）未満の場合は、光ファイバ ケーブル プラントと 1000BASE-ZX SFP モジュールの受信ポートの間に、5 dB または 10 dB のインライン光減衰器を取り付けます。

表 6 業務用 SFP — 光ファイバ SFP モジュール ポート ケーブルの仕様

SFP モジュールのタイプ

モデル

波長

（ナノメーター）

ファイバ タイプ

コア サイズ/クラッド サイズ（ミクロン）

モード帯域幅（MHz/km）

ケーブル長

1000BASE-BX10-D

GLC-BX-D

1490 TX

1310 RX

SMF

G.652

—

6.2 マイル（10 km）

1000BASE-BX10-U

GLC-BX-U

1490 TX

1310 RX

SMF

G.652

—

6.2 マイル（10 km）

1000BASE-LX/LH

GLC-LH-SM

1310

MMF

SMF

62.5/125

50/125

50/125

G.652

500

400

500

—

1,804 フィート（550 m）

1,804 フィート（550 m）

1,804 フィート（550 m）

6.2 マイル（10 km）

1000BASE-SX

GLC-SX-MM

850

MMF

62.5/125

62.5/125

50/125

50/125

160

200

400

500

722 フィート（220 m）

902 フィート（275 m）

1,640 フィート（500 m）

1,804 フィート（550 m）

1000BASE-SX

GLC-SX-MMD

850

MMF

62.5/125

62.5/125

50/125

50/125

160

200

400

500

722 フィート（220 m）

902 フィート（275 m）

1,640 フィート（500 m）

1,804 フィート（550 m）

100BASE-BX10-D

GLC-FE-100BX-D

1310 TX

1550 RX

SMF

G.652

—

6.2 マイル（10 km）

100BASE-EX

GLC-FE-100EX

1310

SMF

G.652

—

24.9 マイル（40 km）

100BASE-FX SFP

GLC-FE-100FX

1310

MMF

50/125

62.5/125

500

6,562 フィート（2 km）

100BASE-LX10

GLC-FE-100LX

1310

SMF

G.652

—

6.2 マイル（10 km）

100BASE-ZX

GLC-FE-100ZX

1550

SMF

G.652

—

49.7 マイル（80 km）

100BASE-ZX

GLC-LH-SMD

1310

MMF

SMF

62.5

50.0

50.0

G.652

500

400

500

—

1,804 フィート（550 m）

1,804 フィート（550 m）

1,804 フィート（550 m）

6.2 マイル（10 km）

100BASE-ZX

SFP-GE-Z

1550

SMF

SMF

9/10

8

—

43.5 マイル（70 km）

62 マイル（100 km）

表 7 産業用の堅牢な SFP — 光ファイバ SFP モジュール ポート ケーブルの仕様

SFP モジュールのタイプ

モデル

波長

（ナノメーター）

ファイバ タイプ

コア サイズ/クラッド サイズ（ミクロン）

モード帯域幅（MHz/km）

ケーブル長

1000BASE-LX/LH

GLC-LX-SM-RGD

1310

MMF

SMF

62.5

50.0

50.0

G.652

500

400

500

—

1,804 フィート（550 m）

1,804 フィート（550 m）

1,804 フィート（550 m）

6.2 マイル（10 km）

1000BASE-SX

GLC-SX-MM-RGD

850

MMF

62.5/125

62.5/125

50/125

50/125

160

200

400

500

722 フィート（220 m）

902 フィート（275 m）

1,640 フィート（500 m）

1,804 フィート（550 m）

1000BASE-ZX

GLC-ZX-SM-RGD

1550

SMF

G.652

—

43.4 ～ 62 マイル

（70 ～ 100 km）

100BASE-FX

GLC-FE-100FX-RGD

1310

MMF

62.5/125

62.5/125

50/125

50/125

160

200

400

500

1.24 マイル（2 km）

100BASE-LX10

GLC-FE-100LX-RGD

1310

SMF

G.652

—

6.2 マイル（10 km）

図 30 10/100 ポート用の 2 対のツイストペア クロス ケーブルの配線

図 31 1000BASE-T ポート用の 4 対のツイストペア ストレート ケーブルの配線

図 32 1000BASE-T ポート用の 4 対のツイストペア クロス ケーブルの配線

図 33 クロス ケーブルの識別

コンソール ポート アダプタのピン割り当て

スイッチ コンソール

ポート（DTE）

RJ-45/ DB-9

ターミナル アダプタ

コンソール

デバイス

信号

DB-9 ピン

信号

RTS

8

CTS

DTR

6

DSR

TxD

2

RxD

GND

5

GND

RxD

3

TxD

DSR

4

DTR

CTS

7

RTS

注：RJ-45/DB-25 メス DTE アダプタは、スイッチの付属品ではありません。このアダプタはシスコに発注できます（部品番号 ACS-DSBUASYN=）。

スイッチコンソール

ポート（DTE）

RJ-45/DB-25

ア ダプタ

コンソール

デバイス

信号

DB-25 ピン

信号

RTS

5

CTS

DTR

6

DSR

TxD

3

RxD

GND

7

GND

RxD

2

TxD

DSR

20

DTR

CTS

4

危険場所への設置に関する情報

この付録には、危険場所への Cisco IE 4000 スイッチの設置に関する情報が記載されています。

危険場所への設置に関する警告

警告：ある種の化学薬品にさらされると、密閉されたリレー デバイスに使用されている素材の密封機能が低下する可能性があります。ステートメント 381

警告：非脱落型ネジをしっかり締めないと、コネクタが誤って取り外されたときに、電気アークが発生する場合があります。ステートメント 397

警告：電源が入った状態で電源やアラーム コネクタを接続したり取り外したりすると、電気アークが発生する可能性があります。危険なエリアで設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。スイッチおよびその他の回路の電源がすべて切断されていることを確認してください。誤って電源が入らないようにするか、そのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1058

警告：スイッチを危険な場所に設置する場合に、DC 電源がスイッチ付近にないことがあります。以降の作業を行う前に、DC 回路を探して電源を切断し、誤って電源が入らないようにするか、または、そのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1059

警告：この装置は、「オープン タイプ」の装置として提供されます。本製品をラックに取り付けるときは、想定される環境条件に合わせて設計され、通電部品に触れることによる人的被害を防ぐように適切に設計されているラックに取り付けなければなりません。ラックの内部には、工具を使わないとアクセスできないようにする必要があります。

ラックは、IP 54 または NEMA type 4 の最小限のラック定格標準を満たしている必要があります。ステートメント 1063

警告：この装置をクラス I、ディビジョン 2 の危険な場所で使用する場合は、すべての電源配線と入出力配線に適した配線方式で、適切なラックに取り付ける必要があります。配線方式は、制御電気コードに適合し、クラス I、ディビジョン 2 設置に関する Authority Having Jurisdiction に準拠するものでなければなりません。ステートメント 1066

警告：ラック外部の周囲温度よりも 30 °C（86 °F）高い状態に適したツイストペア導線を使用してください。ステートメント 1067

警告：この装置は、汚染度 2 の産業環境、過電圧カテゴリ II アプリケーション（IEC パブリケーション 60664-1 に規定）、および最大高度 2000 m（ディレーティングなし）での使用を前提としています。ステートメント 1068

警告：スイッチまたはネットワーク上のデバイスに電源が入った状態で、ケーブルをポートに接続したり、ポートから取り外したりしないでください。電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。必ずスイッチの電源を切断して、誤って電源が入らないようにするか、そのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1070

警告：スイッチまたはネットワーク上のデバイスに電源が入った状態で、コンソール ケーブルを接続したり取り外したりすると、電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。電源が入っていないことを確認するか、またはそのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1080

警告：爆発の危険性：フィールド側の電源がオンになっているときに、ケーブルを接続したり取り外したりしないでください。電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。電源が切断されていること、またはそのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1081

警告：爆発の危険性：装置を設置、保守、または交換する前に、そのエリアが危険でないことを確認する必要があります。ステートメント 1082

警告：爆発の危険性：コンポーネントの代用品を使用すると、クラス I、ディビジョン 2/ゾーン 2 への適合性が低下する可能性があります。ステートメント 1083

警告：電源がオンになっているときに、SFP モジュールを挿入したり取り外したりしないでください。電気アークが発生する可能性があります。危険な場所で設置しているときは、これによって爆発が引き起こされることがあります。電源が入っていないことを確認するか、またはそのエリアが危険でないことを確認してから作業を進めてください。ステートメント 1087

注意：この装置は、クラス I、ディビジョン 2、グループ A、B、C、D に適合する場所、または危険がない場所での使用にのみ対応しています。

North American Hazardous Location Approval

The following information applies when operating this equipment in hazardous locations:

English:

Products marked "Class I, Div 2, GP A, B, C, D" are suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B, C, D, Hazardous Locations and nonhazardous locations only. Each product is supplied with markings on the rating nameplate indicating the hazardous location temperature code. When combining products within a system, the most adverse temperature code (lowest "T" number) may be used to help determine the overall temperature code of the system. Combinations of equipment in your system are subject to investigation by the local Authority Having Jurisdiction at the time of installation.

Français:

Informations sur l'utilisation de cet équipement en environnements dangereux:

Les produits marqués "Class I, Div 2, GP A, B, C, D" ne conviennent qu'à une utilisation en environnements de Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux et non dangereux. Chaque produit est livré avec des marquages sur sa plaque d'identification qui indiquent le code de température pour les environnements dangereux. Lorsque plusieurs produits sont combinés dans un système, le code de température le plus défavorable (code de température le plus faible) peut être utilisé pour déterminer le code de température global du système. Les combinaisons d'équipements dans le système sont sujettes à inspection par les autorités locales qualifiées au moment de l'installation.

EMC Environmental Conditions for Products Installed in the European Union

This section applies to products to be installed in the European Union.

The equipment is intended to operate under the following environmental conditions with respect to EMC:

n A separate defined location under the user's control.

n Earthing and bonding shall meet the requirements of ETS 300 253 or CCITT K27.

n AC-power distribution shall be one of the following types, where applicable: TN-S and TN-C as defined in IEC 364-3.

In addition, if equipment is operated in a domestic environment, interference could occur.

危険場所規格

Cisco IE 4000 スイッチに対する危険場所規格は、以下のとおりです。

環境条件

動作温度

-29 ～ 165 °F（-34 ～ 74 °C）

保管温度

–40 ～ 185 °F（–40 ～ 85 °C）

動作高度

最大 3962 m（13,000 フィート）

保管高度

最大 12,192 m（40,000 フィート）

放熱間隔

90 mm（3.54 インチ）露出面

105 mm（4.13 インチ）の上下

電力要件

AC 入力電圧

範囲：85–264 VAC（47–63 Hz 動作時）

公称：115 VAC（60 Hz 動作時）または 230 VAC（50 Hz 動作時）

最大 AC 入力電流

0.75 A（230 VAC および 50 Hz 動作時）または

1.3 A（115 VAC および 60 Hz 動作時）

DC 入力電圧

範囲：88-375 VDC

公称：125 VDC または 250 VDC

最大 DC 入力電流

0.75 A（220 VDC 動作時）

1.25 A（150 VDC 動作時）

物理寸法

重量

1.4 ポンド（0.63 kg）

寸法（幅 X 奥行 X 高さ）

50.8 X 117.5 X 147.6 mm（2 X 4.62 X 5.81 インチ）

注：幅には保護用のエンド キャップが含まれます。高さにパネル マウント ブラケットは含まれません。深さはレールからの距離です。

危険場所の認証および証明には次の標準規格が使用されました。

Les normes suivantes ont été appliquées pour les approbations et les certifications dans le cadre d'environnements dangereux :

ANSI/ASA 12.12.01-2013

ANSI/ASA 12.12.01-2013

CAN/CSA C22.2 No. 60079-0: 11

CAN/CSA C22.2 n° 60079-0 : 11

CAN/CSA C22.2 No. 60079-15:12

CAN/CSA C22.2 n° 60079-15 : 12

CSA C22.2 No. 213-M1987

CSA C22.2 n° 213-M1987

EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-15:2010

EN 60079-15:2010

IEC 60079-0 第 6 版

IEC 60079-0, 6e édition

IEC 60079-15 第 4 版

IEC 60079-15, 4e édition

UL 60079-0、第 5 版、2009-10-21

UL 60079-0, 5e éd., 21-10-2009

UL 60079-15、第 3 版、2009-7-17

UL 60079-15, 3e éd., 17-07-2009

Cisco IE 4000 スイッチ ハードウェア設置ガイド

初版：2015 年 9 月

最終更新日：2016 年 7 月

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているかどうかは、装置の電源のオン/オフによって判断できます。

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。

- 装置と受信機との距離を離します。

- 受信機と別の回路にあるコンセントに装置を接続します。

- 販売業者またはラジオやテレビに詳しい技術者に連絡します。

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト（www.cisco.com/go/offices）をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks . Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)