内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ソフトウェアバージョンの検索

ソフトウェアイメージ

アップグレード手順

よくあるバグ

概要

このドキュメントでは、デバイスソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードの側面について説明します。

著者：Cisco TACエンジニア、Patricia Garcia

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Industrial Ethernet(IE)1000プラットフォームと1.6および1.7ソフトウェアバージョンに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

注:コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してデバイスソフトウェアをインストール、アップグレード、またはダウングレードすることはできません。ただし、アクセスできるのはハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)だけです。

ソフトウェアバージョンの検索

Ciscoソフトウェアアップグレード用のIOSファイルは、システムボードのフラッシュデバイス(flash:)に保存されます。

IE 1000で使用されている現在のIOSを表示するには、プリンシパルダッシュボードに移動します。情報は[Switch information] > [Active Image]にあります。

ソフトウェアイメージ

シスコのダウンロードページ

https://software.cisco.com/download/home/286307896/type/286309642/release/

Release

ファイル名

1.8.2

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.2.bin

1.8.1

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.1.bin

1.8.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.0.bin

1.7.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

1.6

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

1.3

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.3.bin

注意:アップグレード中はスイッチの電源を再投入しないでください。

アップグレード手順

ステップ1：新しいイメージをスイッチにコピーします。デバイスマネージャには、使用するPCからファイルをローカルにロードするオプションや、トリビアルファイル転送プロトコル(TFTP)サーバからロードするオプションがあります。

[Admin] > [File Management] > [Software Upgrade]に移動します。[ファイルの選択]ボタンでファイルを選択します。

ファイルがロードされたら、アップロードボタンを選択します。

ステップ2：スイッチにSecure Shell(SSH)またはHTTPでアクセスする場合は、アップグレードが完了した時点で使用中のIOSを確認できます。

Switch# show version

MAC Address : cc-70-ed-d1-16-80

Previous Restart : Cold

System Contact :

System Name : Switch

System Location :

System Time : 2021-04-15T18:41:55+00:00

System Uptime : 00:05:31

Bootloader

----------

Image : RedBoot (bootloader)

Version : version 1_31-8c579cc

Date : 15:14:13, Jun 1 2016

Active Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin (primary)

Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

Backup Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin (backup)

Version : 1.7.0#2018-05-02T18:19:37+00:00

Date : 2018-04-30T15:34:08+05:30

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

------------------

SID : 1

------------------

Chipset ID : VSC7428

Board Type : IE-1000-8P2S-LM

Port Count : 10

Product : Cisco IE1000 Switch

Software Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Build Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Code Revision : 510f5011c13892039fba9df91dda1ebf7e4fd752

注：Webユーザインターフェイス(WebUI)の変更が反映されていることを確認するには、セッションを閉じ、ブラウザからCookieを消去します。

よくあるバグ

識別子

説明

CSCvh19579

ブラウザにデバイスIPを入力すると、[Username/Password]ページが表示されます。詳細を入力した後、DMを起動するのに約20秒かかります。