内容

概要

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco 2520シリーズConnected Gridスイッチ(CGS2520)の出荷時のリセットとパスワード回復を行う方法について説明します。

著者：Cisco TACエンジニア、Mehar SwarupおよびSumedha Phatak

問題

この手順は、スイッチでパスワードが失われた場合、またはスイッチを工場出荷時の状態にリセットしたい場合に適用できます。

解決方法

CGS2520の設定を工場出荷時にリセットするには、次の手順を実行します。

1.スイッチから電源コードを抜き、差し込みます。

2.フラッシュ初期化メッセージが次のように表示されるまで待ちます。

..done Initializing Flash.

システムが中断されたか、ファイルシステムの初期化中にエラーが発生しました。次のコマンドは、フラッシュファイルシステムを初期化し、オペレーティングシステムソフトウェアのロードを終了します。

flash_init

boot

3.フラッシュの初期化時にスイッチのExpress Setup Pinを3 ～ 5秒間押します。「switch:」プロンプトが表示されます。

追加します。

4.既存の設定をバックアップするには、次のコマンドを使用します。

追加します。flash_init

追加します。dir flash:

追加します。rename flash:config.text flash:config-backup.text

追加します。rename flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat

5.既存の設定を削除するには、次のコマンドを使用します。

追加します。del flash:config.text

追加します。del flash:vlan.dat

boot

- ブートを発行した後、スイッチがデフォルトモードにロードされ、初期設定を求められます。

- 初期設定をスキップして後で実行する場合は、PCでctrl+cを押します。

パスワードの回復のみを行う場合は、次に示すようにflash_initオプションの代わりにbootオプションを使用してください。

- boot flash:<システムイメージ>

- copy config.bak running-config

パスワードをここに変更

- copy running-config startup-config

関連情報

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems