目的

この記事の目的は、CBS350スイッチの一般的なSNMPv3オブジェクトID(OID)のリストを提供することです。

適用可能なデバイス

- CBS350スイッチ

はじめに

簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)は、IPネットワーク上のデバイスの管理に使用されるインターネット標準プロトコルです。SNMPメッセージは、管理対象オブジェクトに関する情報の検査と通信に使用されます。SNMPは、管理情報ベース(MIB)を使用して、オブジェクト識別子(OID)を含む階層またはツリー構造のネームスペースに使用可能なオブジェクトを保存します。OIDは、SNMPを介して読み取りまたは設定が可能なMIB階層内の情報を識別します。

SNMPバージョン3機能は、ネットワーク上でデータパケットを認証および暗号化することにより、デバイスへのセキュアなアクセスを提供します。

この記事では、CBS350スイッチの一般的なSNMPv3 OIDのリストを示します。

SNMP OID

MIB オブジェクト名

OID

値リスト

説明

システム説明

1.3.6.1.2.1.1.1.0

DisplayString

システムの説明

entPhysicalSoftwareRev

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

DisplayString

物理エンティティのベンダー固有のソフトウェアリビジョン文字列。

entPhysicalSerialNum

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

DisplayString

物理エンティティの仕入先固有のシリアル番号文字列。

entPhysicalMfgName

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

DisplayString

この物理コンポーネントの製造元の名前。

sysUpTime

1.3.6.1.2.1.1.3.0

Timestamp

sysUpTimeの値

rlCpuUtilDuringLastSecond

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0 ～ 100

最後の1秒間のデバイスのCPU使用率。

rlCpuUtilDuringLastMinute

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0 ～ 100

最後の1分間のデバイスのCPU使用率。

rlCpuUtilDuringLast5分

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0 ～ 100

過去5分間のデバイスのCPU使用率。

rlPhdUnitEnvParamTempSensorValue

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

エンティティセンサー値

計測されるセンサーの電流値です。

rlPhdUnitEnvParamFan1Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 – 通常、2 – 警告

3 – 重大、4 – シャットダウン

5 – 存在しない、6 – 機能しない

FAN1が計装中の状態である。

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 – 通常、2 – 警告

3 – 重大、4 – シャットダウン

5 – 存在しない、6 – 機能しない

FAN2の装着状態は必須である。

rlPhdUnitEnvParamFan3Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 – 通常、2 – 警告

3 – 重大、4 – シャットダウン

5 – 存在しない、6 – 機能しない

FAN3が計装中の必須状態。

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 – 通常、2 – 警告

3 – 重大、4 – シャットダウン

5 – 存在しない、6 – 機能しない

FAN4が計装中の必須状態。

rlPhdUnitEnvParamFan5Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 – 通常、2 – 警告

3 – 重大、4 – シャットダウン

5 – 存在しない、6 – 機能しない

FAN5の装着状態は必須である。

コマンド

SNMPのgetコマンドは次のとおりです。

Snmpget -v 3 -u USERNAME -a AUTH-METHOD -A "AUTH-PASSWORD" -x PRIVACY-METHOD -X "PRIV-PASSWORD" -l authPriv SWITCH-IP-ADDRESS

例

SNMP getコマンドの例を次に示します。

結果

CBS350-16XTSの文字列の戻り値を次に示します。ファームウェアのバージョン、シリアル番号、製造元、システムの稼働時間、最後の1秒間のCPU使用率、最後の1分間、最後の5分間、現在の温度、およびファンのステータスが一覧表示されます。このCBS350モデルには、正常な状態を示す3つのファンがあります。ファン4と5は存在しません。

結論

これで、CBS350スイッチの一般的なSNMPv3 OIDの一部が判明しました。