内容

はじめに

センサーCLIへの接続

重要なディレクトリ

構成.yml

PCAPキャプチャ

IoXセンサーからのファイルの取得

ローカルマネージャGUI

TFTPによるファイルのコピー

センサーヘルス

ステータス

処理ステータス

diagファイル内の重要な情報

はじめに

このドキュメントでは、IoX Sensor on Cyber Visionソリューションを使用する際のトラブルシューティングに必要な重要事項について説明します。

センサーCLIへの接続

センサーアプリケーションに直接アクセスすることはできません。まず、SSHを介してスイッチに接続する必要があります。次に、showコマンドを使用して、実行されているアプリケーションを一覧表示します。

Show app-hosting list

アプリケーションがインストールされているかどうかを確認し、その名前を文書化します。次に、と入力します（「ccv_sensor_iox_aarch64」は、この例ではアプリケーション名です）

app-hosting connect appid ccv_sensor_iox_aarch64 session

重要なディレクトリ

構成.yml

これは、フロー、プロトコル、およびポート情報の設定を文書化する重要なコンフィギュレーションファイルです。このファイルは次の場所にあります。

/iox_data/etc/flow

PCAPキャプチャ

GUIから実行およびトリガーされるキャプチャは、

/iox_data/var/flow/log/pcap

IoXセンサーからのファイルの取得

ローカルマネージャGUI

ローカルマネージャのGUIからアプリケーションに移動すると、「App-DataDir」タブに/iox_data/appdataディレクトリにあるファイルが表示されます

アプリの下の「ログ」タブには、 /iox_data/logs内のファイルが表示されます。

TFTPによるファイルのコピー

センサーのCLIから、次のコマンドを使用してリモートTFTPサーバにファイルをコピーできます。

tftp -p -l /iox_data/appdata/

-r

センサーヘルス

Center GUIから、Administration → Sensors → Managementの順に移動して、Sensorの詳細を表示します。これらは、使用可能な接続および処理ステータスです

ステータス

– 新規

– 要求は保留中です

– 認定

– 切断

– 接続

– 不明

-SSH

処理ステータス

– 未登録

– 切断

– データ待ち

– 保留中のデータ

– 通常処理

diagファイル内の重要な情報

日付：診断が実行された時刻をレポートします。

Ip_addr：設定されているすべてのインターフェイスのIPアドレスとネットワーク情報を報告します。

Ip_route – 設定されたゲートウェイを報告する

Journal_errors：開始に失敗したサービスをレポートします

Journal_sensorsyncd - TLC接続情報を報告する

メモリ：使用中のメモリ量を報告します

sbs-version：メインバージョンとビルド日付をレポートします。

sensor-enroll.conf：登録パッケージで設定されたIPをレポートします。

top:12秒以内に4つの「上位」コマンドをCPUでソートしてレポートします。