内容

はじめに

ハードウェアセンサー – IC3000

Cyber Visionバージョン4.3.0以前

Cyber Vision 4.3.0バージョン

ネットワークセンサー

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Cyber Visionのネットワークセンサーとハードウェアセンサーの両方のセンサーCLIログイン手順について説明します。

ハードウェアセンサー – IC3000

Cyber Visionバージョン4.3.0以前

注：Cyber Visionバージョン4.3.0より前では、IC3000センサーは仮想マシン(VM)としてCisco IOxに導入されていました((Cisco IOs + linuX)は、シスコネットワークプラットフォームのさまざまなアプリケーションタイプにアプリケーションホスティング機能を提供するエンドツーエンドのアプリケーションフレームワークです)。ローカルマネージャ。

IC3000ローカルマネージャインターフェイス(https://ip_address:8443)に管理ユーザとしてログインし、アプリケーションに移動して、manage appオプションをクリックします。

App-infoメニューを選択し、次に示すようにApp AccessセクションにあるCisco_Cyber_Vision.pemオプションをクリックします。

Cisco_Cyber_Vision.pemファイルにあるRivest-Shamir-Addleman(RSA)キーをコピーします。

次に、Cyber Vision Center CLIにログインし、ファイル内にRSAキーの内容を含む新しいファイルを作成します。

任意のLinuxエディタ、たとえばviエディタ（ビジュアルエディタ）を使用してファイルを作成し、RSAキーファイルの内容をこのファイルにペーストします(この例では、Cisco_Cyber_Vision.pemがファイル名です)。

chmod 400コマンドを使用して、ファイルCisco_Cyber_Vision.pemへの権限を制限します。

これで、IC3000センサーコンソールに次の方法でアクセスできるようになりました。

ssh -p {SSH_PORT} -i file_name appconsole@LocalManagerIP

たとえば、セットアップで設定されたセキュアシェル(SSH)ポートが22、Cisco_Cyber_Vision.pemがファイル名、Local Manager IP address(LMIP)がLocalManagerのIPアドレスの場合、結果はssh -p 22 -i Cisco_Cyber_Vision.pem appconsole@LMIPになります。

注:IC3000証明書はスイッチがリブートされるたびに変更されるため、この手順を繰り返す必要があります。

Cyber Vision 4.3.0バージョン

IC3000形式のCisco Cyber Visionセンサーアプリケーションは、バージョン4.3.0でVMからDockerに変更されました。これに関する詳細は、Cisco-Cyber-Vision_Release-Notes-4-3-0.pdfを参照してください。

IC3000ローカルマネージャインターフェイス(https://ip_address:8443)に管理ユーザとしてログインし、アプリケーションに移動して、manage appオプションをクリックします。

次に、App-Consoleタブに移動して、センサーアプリケーションにアクセスします。

ネットワークセンサー

各スイッチのCLIにログインし、次のコマンドを使用してセンサーアプリケーションIDをコピーします。

show app-hosting list

次を使用してセンサーアプリケーションにログインします。

app-hosting connect appid sensor_app_name session

たとえば、この場合は app-hosting connect appid ccv_sensor_iox_x86_64 sessionです。

画面キャプチャに示されているプロンプトは、センサーのログインが成功したことを示しています。