目次

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

トラブルシューティング

BBU コマンドおよび機能

LEDステータスおよび意味

Show environment power の出力

充電（SOC）の BBU 状態

低レベル状態

Temperature

一般的な問題

BBU は検出する

BBU は満たされて得ません

関連情報

概要

この資料に解決する方法を記述され、Cisco に関してはバッテリー バックアップ ユニット（BBU）のステータスをチェックすることはグリッド ルート（CGR1240）をその実行 CG-OS 接続しました。

CGR1240 は 3 つまでの BBU ユニットをサポートします。 1 バッテリが悪い場合、バッテリの全体のスタックは取り替える必要があります。 互いに互換性がないので別の BBU ハードウェアリビジョンを組み合わせることを推奨しません。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は CGR1240 に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

トラブルシューティング

BBU コマンドおよび機能

BBU コマンド

機能

バックアップ バッテリ ディセーブル

システムからバックアップ バッテリ オペレーションを切り離して下さい。 このコマンドはバッテリを取り替えているとき使用されます。

バックアップ バッテリ イネーブル

システムへの接続応答バックアップ バッテリ オペレーション

バックアップ バッテリ ファームウェア

BBU のためのファームウェア。 このコマンドが BBU ファームウェアをアップグレードするのに使用されています。

バックアップ バッテリ ハードリセット

バックアップ バッテリをハードリセットして下さい。 このコマンド リセット バッテリ統計情報。

バックアップ バッテリは禁じます

ディセーブル 機能。 このコマンドは転送のための BBU の排出し、充満を禁じます。

バックアップ バッテリ リセット

リセット バックアップ バッテリ。 このコマンド リセット バッテリ統計情報。

バックアップ バッテリは非禁じます

イネーブル 機能。 BBU の機能を満たし、排出するこのコマンド イネーブル。

ルータからの完全のバックアップ バッテリ ディセーブル 接続解除蓄電池接続。 このコマンドが発行されれば、バッテリは取り替えることができます。

バックアップ バッテリはルータから切り離しません蓄電池接続を禁じます。 このコマンドは BBU/排出だけ満たすために防ぎます。 このコマンドで BBU を取り替える場合、によりマザーボード ヒューズは吹きます場合があります。

LEDステータスおよび意味

LEDステータス

意味

緑

アイドル

緑に点滅

充満

点滅イエロー

排出

固体レッド

十分に排出される

赤に点滅

ブート・ローダ

LED 無し

BBU はシステムに接続されません

点滅グリーン/レッド

Enumeration

遅い点滅イエロー

ディセーブルにされる充電/排出

Show environment power の出力

バックアップ Battery#:

----------------------

BBU 温度: 29.20 C [動作サポート tempature -25C への 70C]

BBU 電圧: 11.75 V [<3.5V が、バッテリ低電圧ロックアウト状態を入力すれば、および操作上 BBU 充満です無効。]

BBU 現在の: 0.00 BBU によって排出している場合 A [、現在の統計情報を観察します]

充電の BBU 相対的 な状態: 91% [相対的、絶対互いの機能はです、内部で両方の機能を同等にしてもらいます従って顕著な違いを見ないかもしれません。 どちらかは参照用の良いです。 preferred 充電の絶対状態です。]

充電の BBU 絶対状態: 91%

BBU 残りのキャパシティ: 5.28 時間

BBU 完全な充電キャパシティ: 5.74 時間

空になるべき BBU ランタイム: 非アクティブ ffff （排出） [高頻度を示します。 バッテリが排出し始めればシステムはランタイムのより正確な数を与えます]

空になる BBU 平均 時間: 32768 最小値。

十分にへの BBU 平均 時間: 65535 最小値。

BBU 充電現在の: 0.00 A

BBU 充満電圧: 11.75 V

BBU バッテリ ステータス: 80

BBU 充満ステータス: 6010

BBU 充電アラーム警告: 80

BBU ヒーター温度: 29.20 C [特に 負温度で有用な]

BBU ヒーター ステータス/コントロール: 0 [バッテリのための零下条件（-15C で）ヒーター制御の下で、ユニットを熱するために本格化します]

BBU ヒーター周囲温度: 26.70 C [ヒーター周囲温度、より正確な]

BBU ユニット ステータス: 4840

BBU ユニット ファームウェアのバージョン: 10261

充電（SOC）の BBU 状態

- BBU は十分に SOC が 85% にまたはそれ以上にあるとき満たされます。

- BBU は SOC が 5% にまたはそれ以下にあるとき空です。

- 約十分に BBU を満たすために 8 時間かかります。

低レベル状態

- 5% SOC で、BBU は低レベル状態にシャットダウンし、入ります。

- CGR1240 が交流 電力に接続される時、Uninhibit 排出状態: BBU は十分なキャパシティが低レベル状態のあるはずです最後の 30 日。

- CGR1240 が交流 電力に接続されるとき、排出状態を禁じて下さい: BBU は 90 日以下の保存性を過すはずです。

Temperature

- BBU はそれぞれパック温度および BBU 周囲温度のフィードバック 制御のための 2 つの温度センサ、（0x40 および 0x43）、Read only 場合が含まれています。

周囲温度温度センサはプラスチック ハウジングの外部にあります。 センサーの温度 較差は -40C に +100C の間にあります。

- セット・ポイント ヒーター温度は -10C への 25C 間のオペレーション 範囲のために設定 されます。

- バッテリーの充電温度は 0ºC に 50ºC の間にあります。

- 温度を排出するバッテリは -20ºC に 60ºC の間にあります。

- 制御回路動作温度は -40ºC に 85ºC の間にあります。

- ストレージおよび配布温度は -40 から +70 °C.の間にあります。

一般的な問題

BBU は検出する

- かどうかバックアップ バッテリ イネーブル確認して下さい

- ケーブル接続をチェックして下さい。 BBU は接続されるケーブル ハーネスを必要とします、また BBU 接続応答（オレンジ ネットワーク ケーブル）は接続されます。

BBU は満たされて得ません

- 電圧が 9.5V またはそれ以上にであるかどうか BBU を確認して下さい。 BBU が満たされて得ない場合、見るために少数の時間をかどうか電圧増加待って下さい。 電圧が変わらない場合、BBU は悪いセルが含まれ、取り替える必要があります。

- 温度が零下条件の下にある場合、BBU は満たしません。

関連情報

- Cisco CGR1240 BBU トラブルシューティング ビデオ https://supportforums.cisco.com/video/13223826/cgr1240-bbu-replacement

- バッテリー バックアップ http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/cgr1000/hardware/cgr1240/installation/bbu.pdf のインストール手順

- テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems