内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ONS15454 MSPPの最大消費電力

NEBS3/NEBS3Eシャーシ

ANSIシャーシ

カードあたりの消費電力

NEBS3/NEBS3Eシャーシ

ANSIシャーシ

最大熱負荷

NEBS3/NEBS3Eシャーシ

ANSIシャーシ

関連情報

概要

このドキュメントでは、ONS 15454 マルチサービス プロビジョニング プラットフォーム（MSPP）の総消費電力と最大熱負荷について説明します。 また、機器の消費電力レベルについて説明し、可能性のある停電に対する計画に関する情報を提供します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Network Equipment Building Systems(NEBS)3/NEBS3Eシャーシ搭載のCisco ONS 15454 MSPP

- Cisco ONS 15454 MSPP(米国規格協会(ANSI)シャーシ搭載)

- Cisco ONS 15454マルチサービストランスポートプラットフォーム(MSTP)

ANSIおよびNEBSシャーシは、左側のドアの内側のラベルで識別できます。

このドキュメントに記載されている情報は、Cisco ONS 15454 Reference Manual, Release 4.1および4.5から引用されています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

ONS15454 MSPPの最大消費電力

NEBS3/NEBS3Eシャーシ

863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR

1310 HS, 10 E100T-12

ANSIシャーシ

1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192

LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G

カードあたりの消費電力

次の表に、ONS 15454の各カードの消費電力情報を示します。

表 1 – カードの電力消費

カード

概算の電力消費

ファイバの光のレベル

アンプ

ワット

BTU/時間

Rx レベル

Tx レベル

ANSI：最大カードで描画

23.05

1106.60

3775.87

NEBS3/NEBS3E：最大カードで描画

18.00

863.85

2947.58

ファン トレイ：FTA

1.14

55.00

187.67

ファン トレイ：FTA2

1.21

58.00

198.00

ファン トレイ：FTA3-T

1.98

95.00

324.00

XC

0.60

29.00

99.00

XCVT

0.72

34.40

117.46

XC10G

1.64

78.60

268.40

TCC

0.20

9.82

33.53

TCC+

0.20

9.82

33.53

TCC2

0.54

26.00

88.80

AIC

0.12

6.01

20.52

AIC-I（AEPを含む）

0.17

8.00

27.30

DS1-14 および DS1N-14

0.26

12.60

43.02

DS3-12 および DS3N-12

0.79

38.20

130.43

DS3-12E および DS3N-12E

0.56

26.80

91.51

DS3XM-6

0.42

20.00

68.00

EC1-12

0.76

36.60

124.97

E100T-12 および E100T-G

1.35

65.00

221.93

E1000-2およびE1000-2-G（GBICを含む）

1.11

53.50

182.67

G1000-4およびG1K4（GBICを含む）

1.31

63.00

215.11

ML100T-12

1.10

53.00

181.00

ML1000-2

1.02

49.00

167.30

最大値 ～ 最小値

最大値 ～ 最小値

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

0.40

19.20

65.56

-8 ～ -28

-8 ～ -15

OC3 IR/STM1SH 1310-8

0.48

23.00

78.50

-8 ～ -28

-8 ～ -15

OC12 IR/STM4 SH 1310

0.23

10.90

37.22

-8 ～ -28

-8 ～ -15

OC12 LR/STM4 LH 1310

0.25

9.28

41.00

-8 ～ -28

+2 ～ -3

OC12 LR/STM4 LH 1550

0.19

9.28

31.68

-8 ～ -28

+2 ～ -3

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

0.58

28.00

100.00

-8 ～ -30

-8 ～ -15

OC48IR-1310 High Speed

0.67

32.20

109.94

0 ～ -18

0 ～ -5

OC48LR-1550 High Speed

0.56

26.80

91.50

-8 ～ -28

+3 ～ -2

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

0.77

37.20

127.01

0 ～ -18

0 ～ -5

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

0.77

37.20

127.01

-8 ～ -28

+3 ～ -2

OC48ELR-ITU 100GHz

0.65

31.20

106.53

-9 ～ -27

0 ～ -2

OC48ELR-ITU 200GHz

0.65

31.20

106.53

-8 ～ -28

0 ～ -2

OC192 SR/STM64 IO 1310

0.98

47.00

160.50

-1 ～ -11

-1 ～ -6

OC192 IR/STM64 SH 1550

1.04

50.00

170.70

-1 ～ -14

+2 ～ -1

OC192 LR/STM64 LH 1550

1.50

72.20

246.52

-10 ～ -19

+10 ～ +7

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

1.08

52.00

177.60

-9 ～ -22

+6 ～ +3

TXP_MR_10G

0.73

35.00

119.50

ドキュメントを参照

MXP_2.5G_10G

1.04

50.00

170.70

ドキュメントを参照

TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G

0.73

35.00

119.50

ドキュメントを参照

OSCM

公称

0.48

23.00

78.48

ドキュメントを参照

最大

0.54

26.00

88.71

ドキュメントを参照

OSC-CSM

公称

0.50

24.00

81.89

ドキュメントを参照

最大

0.56

27.00

92.12

ドキュメントを参照

OPT-PRE

公称

0.56

30.00

102.36

ドキュメントを参照

最大

0.81

39.00

133.07

ドキュメントを参照

OPT-BST

公称

0.63

30.00

102.36

ドキュメントを参照

最大

0.81

39.00

133.07

ドキュメントを参照

32 MUX-O

公称

0.33

16.00

54.59

ドキュメントを参照

最大

0.52

25.00

85.30

ドキュメントを参照

32 DMX-O

公称

0.33

16.00

54.59

ドキュメントを参照

最大

0.52

25.00

85.30

ドキュメントを参照

4MD-xx.x

公称

0.35

17.00

58.00

ドキュメントを参照

最大

0.52

25.00

85.30

ドキュメントを参照

AD-1C-xx.x

公称

0.35

17.00

58.00

ドキュメントを参照

最大

0.52

25.00

85.30

ドキュメントを参照

AD-2C-xx.x

公称

0.35

17.00

58.00

ドキュメントを参照

最大

0.52

25.00

85.30

ドキュメントを参照

AD-4C-xx.x

公称

0.35

17.00

58.00

ドキュメントを参照

最大

0.52

25.00

85.30

ドキュメントを参照

AD-1B-xx.x

公称

0.35

17.00

58.00

ドキュメントを参照

最大

0.52

25.00

85.30

ドキュメントを参照

AD-4B-xx.x

公称

0.35

17.00

58.00

ドキュメントを参照

最大

0.52

25.00

85.30

ドキュメントを参照

NEBS3/NEBS3Eシャーシ

たとえば、NEBS3/NEBS3Eシャーシとこの構成を搭載したONS 15454では、最大消費電力が発生します。

- 2つのTiming Communication and Control+(TCC+)カード。

- 2つのクロスコネクト仮想トリビュタリ(XC-VT)カード

- 10枚のE100T-12カード。

- Two Optical Carrier(OC)48 Intermediate Reach(IR)1310。

- One Alarm Interface Controller(AIC)。

表1の通常の消費電力によると、この構成では次の消費電力が使用されます。(2 X 9.82 W) + (2 X 34.40 W) + (10 X 65.00 W) + (2 X 32.20 W) + 6.01 W = 806.85 W + 55 W （ファントレイ） = 863.85 W .

ANSIシャーシ

たとえば、ANSIシャーシとこの構成が搭載されたONS 15454では、最大消費電力が発生します。

- 2枚のTCC2カード。

- 2枚のXC10Gカード。

- E100T-GカードX 10。

- 2つのOC192 Long Reach/Synchronous Transfer Mode(LR/STM)64 LH 1550。

- 1つのAIC-I。

表1の通常の消費電力に基づくと、次の構成の消費電力が表示されます。(2 X 26.00 W) + (2 X 78.60 W) + (10 X 65.00 W) + (2 X 72.20 W) + 8.00 W = 1011.60 W + 95 W (FTA3) = 1111 06.60 W

最大熱負荷

入力電力を使用することで最終的に熱が発生するため、次の公式を使用して ONS 15454 シェルフの最大熱負荷を計算します。

Watts = BTUs/hr x 0.2930711

完全にロードされたシェルフの熱負荷は、シェルフ内のカードとその電力要件によって異なります。

NEBS3/NEBS3Eシャーシ

上記の仕様によれば、1台のONS 15454 NEBS3シャーシに最大863.85ワットの電力が必要になる場合があります。所定の式では、1台のONS 15454 NEBS3シャーシの最大熱負荷は、1時間あたり2947.58基本伝送ユニット(BTU)です（2番目の場所に切り捨てられます）。

ANSIシャーシ

上記の仕様によれば、1台のONS 15454 ANSIシャーシに最大1106.60 Wの電力が必要になります。所定の式では、1台のONS 15454 ANSIシャーシの最大熱負荷は、1時間あたり3775.87 BTUです（2番目の場所に切り捨てられます）。

関連情報

- Cisco ONS 15454 SDHマルチサービスプロビジョニングプラットフォーム

- Cisco ONS 15454リファレンスマニュアル、リリース4.1および4.5

- Cisco ONS 15454 FAQ

- Cisco ONS 15400シリーズデータシート

- Cisco ONS 15400シリーズのField Notice

- オプティカル ネットワークに関するサポート リソース

- テクニカルサポート - Cisco Systems