内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

NCS4Kへの接続を確立し、6.5.26の最小ソフトウェアリリースを確認します

チェック後

アラームの確認

メディアの確認

BITSタイミング再検査

概要

このドキュメントでは、NCS4016システムにインストールされたインサービス外部接続ユニット(ECU)を正常に交換し、ECU 2に交換するために必要な情報について説明します。この手順では、ECUを取り外し、取り付ける手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco NCS4000シリーズ用のCLI ®

- NCS4016/NCS4009を含むCisco NCS4000シリーズ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、この手順の開始前に6.5.26以降のソフトウェアを実行しているNCS4016システムに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

このドキュメントで説明する手順は、トラフィックには影響しません。NCS4000シャーシが4016または4009シェルフであることを前提としています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

NCS4Kへの接続を確立し、6.5.26の最小ソフトウェアリリースを確認します

開始する前に、NCS 4016へのラップトップ接続を設定し、そのラップトップがハードウェアおよびソフトウェアの要件を満たしていることを確認してください。

ステップ1:NCS 4016シェルフに接続されたコンピュータから、puttyなどのターミナルエミュレータプログラムを起動し、NCS4016システムにログインします。

ステップ2：コマンドプロンプトでshow versionを実行し、図に示すようにソフトウェアリリースが6.5.26であることを確認します。

ステップ3：ソフトウェアが6.5.26以降でない場合は、手順を停止し、ソフトウェアを6.5.26にアップグレードしてから続行します。

ステップ4：図に示すように、すべてのアラームを確認し、メモします。

ステップ5：ハードドライブの詳細を確認します。

ステップ6：データベースバックアップを作成します。

ステップ7:BITSタイミングを確認します。NCS4KでBITSタイミングが使用されている場合は、これらのコマンドの出力を記録します。タイミングを使用しない場合は、ステップ8に進みます。図に示すように、show controller timing controller clockコマンドの出力を記録します。

次の図に示すように、コマンドshow frequency synchronization clock-interfaces briefの出力を記録します。

ステップ8:ECUの取り外しの準備ECUを安全にサービスから取り外すには、図に示すように、detachコマンドhw-module provision ecu detach disk rack 0を発行します。

ステップ9:ECUモジュールを物理的に取り外す前に、アラーム「The Detach Operation for disk started」がシステムでクリアされていることを確認してください。

ステップ10:NCS4KシャーシからECUモジュールを取り外します。

a.ESDリストストラップを装着していることを確認します。

b.NCS4K-ECUモジュールに接続されているすべてのケーブルを取り外します。

c. EMSケーブルを取り外すと、すべてのリモート管理がシェルフにドロップされます。ステップ11でEMSケーブルを再接続するまで復元されません。コンソールポートを使用してリモートアクセスを実現できます。

e.ユニットに接続されているすべてのタイミングケーブルを取り外します。

f.ECUユニットのネジを緩めるには、Philipsドライバを使用します。

g.両側のラッチを使用して、NCS4K-ECUユニットを取り外します。

h.元のNCS4K-ECUから2.5インチSATAドライブ(SSD)を両方とも取り外します。ECU内の正確な位置（左または右）をメモします。

i.NCS4K-ECUから取り外した2.5インチSATAドライブを新しいNCS4K-ECU2モジュールに挿入します。これらは元のECUと同じ位置に設置されていることを確認します。

ステップ11:ECU2モジュールを取り付け、ケーブルを再接続します。

a.新しいNCS4K-ECU2モジュールと2.5インチSATAドライブを元のECUスロットに取り付けます。

b.ステップ10で取り外したすべてのケーブルを新しいECU2モジュールに再接続します。

c.ラッチを正しく配置した後に、ネジを締めます。

d.NEへのリモート管理接続が再度使用可能であることを確認します。

e.NEの前面パネルLCDが動作可能であることを確認します。

ステップ12:NCS4Kシャーシで新しいECU2を初期化します。NCS4K-ECU2モジュールが初期化されるまで2 ～ 3分待ちます。

ステップ13：図に示すように、コマンドプロンプトからattachコマンドを実行します。

ステップ14:ECUがシャーシに正常に取り付けられると、NCS4K-ECUからNCS4K-ECU2へのECU移行が完了します。

チェック後

アラームの確認

アラームを確認し、シェルフに新しいアラームや予期しないアラームがないことを確認します。

注：ロケーションアラームのDisk spaceアラートは、RP0とRP1の両方でアイドル状態になるまでに若干長い時間がかかることがありますが、sh mediaコマンドを使用してディスクが動作可能であることを確認できます。

メディアの確認

図に示すように、両方のソリッドステートディスクドライブが正しくスロットされ、到達可能であることを確認します。

BITSタイミング再検査

BITSタイミングが装備され、セクション1.5が完了した場合は、BITSタイミングをECU2に再接続した後でコマンドを再度実行し、図に示すように以前の結果と比較します。