High

アドバイザリーID : cisco-sa-profinet-J9QMCHPB

初公開日 : 2020-09-24 16:00

最終更新日 : 2020-12-09 15:09

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvs48147 CSCvr83393

CVE-2020-3409

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS ソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェアの PROFINET 機能における脆弱性により、認証されていない隣接環境の攻撃者が、該当デバイスのクラッシュとリロードを引き起こし、サービス妨害（DoS）状態を発生させる可能性があります。

この脆弱性は、巧妙に細工され、該当デバイスに送信される PROFINET パケットに対する処理ロジックが十分でないことが原因で発生します。細工された PROFINET パケットが、処理を目的として該当デバイスに送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる可能性があります。エクスプロイトに成功すると、そのデバイスでクラッシュとリロードが引き起こされ、DoS 状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-profinet-J9QMCHPB

PROFINETをサポートする該当デバイスに関するアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-profinet-dos-65qYG3W5から入手できます。

このアドバイザリは、2020 年 9 月 24 日に公開された Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア リリースのセキュリティ アドバイザリ資料の一部です。この資料には、34 件の脆弱性に関する 25 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが記載されています。アドバイザリとリンクの一覧については、『Cisco Event Response: September 2020 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、脆弱な Cisco IOS ソフトウェアリリースまたは IOS XE ソフトウェアリリースを実行し、PROFINET 機能が有効になっている Cisco Industrial Ethernet デバイスに影響を及ぼします。PROFINET に対応したプラットフォームでは、デフォルトで PROFINET 機能が有効になっています。

PROFINET に対応したシスコ製品は、次のとおりです。

- Catalyst IE3200 高耐久性シリーズ スイッチ

- Catalyst IE3300 高耐久性シリーズ スイッチ

- Catalyst IE3400 高耐久性シリーズ スイッチ

- Catalyst IE3400 Heavy Duty シリーズ スイッチ

- エンベデッドサービス 2020 シリーズ スイッチ

- エンベデッドサービス 3300 シリーズ スイッチ

- Industrial Ethernet 2000 シリーズ スイッチ

- Industrial Ethernet 2000U シリーズ スイッチ

- Industrial Ethernet 3000 シリーズ スイッチ

- Industrial Ethernet 4000 シリーズ スイッチ

- Industrial Ethernet 4010 シリーズ スイッチ

- Industrial Ethernet 5000 シリーズ スイッチ

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

デバイス設定の確認

オプション1:profinetステータスの表示

デバイスで PROFINET が有効になっているかどうかを判断するには、show profinet status コマンドの実行結果で、状態を確認します。コマンドが Enabled の状態を返した場合、PROFINET 機能は有効になっており、そのデバイスには脆弱性が存在します。コマンドが Disabled の状態を返した、または、コマンドがない場合、PROFINET 機能は有効になっていないため、そのデバイスは、脆弱性の影響を受けません。

次に、PROFINET 機能が有効になっているデバイスで、show profinet status コマンドを実行した結果の例を示します。

Switch# show profinet status

Profinet : Enabled

.

.

.

オプション2:show running-config all

または、show running-config all | include profinetコマンドを使用して、profinetという単語だけを含む出力行を探します。その行がある場合、PROFINET 機能は有効になっており、デバイスには脆弱性が存在します。profinet が出力行に単独で存在しない場合、PROFINET 機能は有効ではないため、デバイスはこの脆弱性の影響を受けません。

以下は、 show running-config all の出力例です。 | include profinetコマンドを、PROFINET機能が有効になっているデバイスで実行します。

Switch# show running-config all | include profinet

profinet

profinet mrp

profinet vlan 1

no profinet id

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XR ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

このアドバイザリに関連付けられている 2 つの Cisco Bug ID は、同じ脆弱性に対処するものです。Cisco Bug ID CSCvr83393 は Cisco IOS ソフトウェア プラットフォームに、また、CSCvs48147 は Cisco IOS XE ソフトウェア プラットフォームに対応しています。

この脆弱性は、細工された PROFINET パケットが原因で発生します。シスコの PROFINET 実装には、認証を行わないリアルタイム通信（RTC）プロファイルが含まれています。このプロファイルにより、認証されていないユーザが、PROFINET プロトコル標準を基にデバイスをリセットできます。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、PROFINET プロトコルを使用していない場合、次の例に示すように、no profinet コンフィギュレーション コマンドを使用して、この機能を無効にできます。

Switch#config term

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#no profinet

Switch(config)#^Z

Switch#show profinet status

Profinet                       : Disabled

Connection Status              : Disconnected

Vlan                           : 1

Profinet ID                    :

GSD version                    : Unknown

Reduct Ratio                   : 128

MRP                            : Enabled

MRP License Status             : Inactive

MRP Max Rings Allowed          : 0

Switch#

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次の形式を使用して、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアリリース（15.1(4)M2 や 3.13.8S など）を入力することで、そのリリースがシスコ セキュリティ アドバイザリの影響を受けているかどうかを判断できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、内部セキュリティテストの実施中に、シスコの Burt Welsh によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-profinet-J9QMCHPB

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

脆弱性が存在する製品から産業用イーサネット 1000 シリーズ スイッチを削除。

脆弱性が存在する製品

Final

2020 年 12 月 9 日

1.1

Profinet をサポートしていないため、影響を受ける製品リストから 2520 Connected Grid スイッチと産業用イーサネット 3010 シリーズ スイッチを削除。

脆弱性が存在する製品

Final

2020 年 11 月 12 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020-SEP-24

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。