内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

CPAMサーバでのSMTPの設定

CPAMクライアントからの自動化ルールの設定

CPAMクライアントからの自動化ルールの設定

はじめに

このドキュメントでは、オートメーションルールを使用してCisco Physical Access Manager(CPAM)ゲートウェイをモニタする方法について説明します。いずれかのゲートウェイのステータスがDownまたはUnknownに変更されると、Eメールで通知されます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CPAM 1.4.xまたはCPAM 1.5.x

- SMTPサーバおよびポート

- 電子メールアドレス

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

CPAMサーバでのSMTPの設定

ステップ 1：図に示すように、CPAM Administrationページにログインします。

ステップ 2：図に示すように、Setup > Emailの順に移動し、Simple Mail Transfer Protocol(SMTP)サーバアドレスと電子メールアドレスを設定します。

ステップ 3：[Update] をクリックします。

ステップ 4：Testをクリックします。(CPAMサーバが電子メールアドレスにTest電子メールを送信)。

ステップ 5：CPAMクライアントへのログイン

CPAMクライアントからの自動化ルールの設定

ステップ 1：図に示すように、Doors > Hardwareの順に移動します。

ステップ 2：Automation Driverを右クリックし、Editを選択します。

ステップ 3：SMTP Server Settingsに移動し、SMTPの詳細をすべて入力します

- ホスト：SMTPサーバアドレス

- Use Authenticationにチェックマークを付けます

- User name（ユーザ名）:User ID

- Password

- ポート：25

- 送信者の電子メールアドレス – 上記のユーザの電子メールアドレス。

ステップ 4：図に示すように、Events & Alarms > Global IOの順に移動します。

ステップ 5：次の図に示すように、Addをクリックします。

手順 6：Nameを入力し、Location Treeを選択します。

手順 7：トリガー、EDIT、Eventの順に選択します。

ステップ 8：図に示すように、フィルタの編集をクリックします。

General > Log Codeの順に移動します。  次のログコードを選択します

- デバイス：不明

- ゲートウェイコントローラ：ダウン

- ゲートウェイコントローラ：不明

- ゲートウェイインターフェイス：ダウン

- モジュールダウン

- 優先度からイベントを選択

Deviceを選択します。次のタイプを選択します

- ゲートウェイコントローラ

- ゲートウェイインターフェイス

- ゲートウェイモジュール

- Deviceに移動し、すべてのゲートウェイを選択します。

ステップ 9：[OK] をクリックします。

ステップ 10：Addをクリックし、Sanity Report Action > Gateways that are offlineを選択します。

ステップ 11Save and Closeをクリックします。

ステップ 12図に示すように、Notificationに移動し、Newをクリックします。

ステップ 13[タイプ] [電子メール]の順に選択します。

ステップ 14：Addをクリックし、Specific Email Addressを選択して、次の図に示すように、通知の送信先のEメールアドレスを入力します（EメールアドレスもCCおよびBCCに追加できます）。

ステップ 15：Save and Closeをクリックします。

ステップ 16：[OK] をクリックします。

CPAMクライアントからの自動化ルールの設定

オートメーションルールを手動で呼び出す

1. Doors > Hardwareの順に移動します。

2. Automationドライバを右クリックします。

3. Invoke Automation Ruleをクリックし、Gateway_Offlineルールを選択します。[OK] をクリックします。

設定された電子メールアドレスは、オフラインゲートウェイリストの添付ファイルを添付ファイルとして受信する必要があります。