データ シート

Cisco Industrial Ethernet 3000 レイヤ 2/レイヤ 3 シリーズ スイッチ

製品概要

Cisco® Industrial Ethernet 3000 シリーズ（IE 3000 シリーズ）は、スイッチング分野でのシスコのリーダーシップを産業用イーサネット用途に応用して、革新的な機能、堅牢なセキュリティ、および優れた操作性を実現するレイヤ 2 およびレイヤ 3 スイッチ ファミリです。Cisco IE 3000 シリーズの主な特徴は以下のとおりです。

- インダストリアル デザインとコンプライアンス

- 各種ツールで容易に導入、管理、交換が可能

- オープン スタンダードに基づくネットワーク セキュリティ

- IT と産業用オートメーション ネットワークの統合

Cisco IE 3000 シリーズは、ファクトリ オートメーション、エネルギーおよびプロセス制御、Intelligent Transportation System（ITS; インテリジェント輸送システム）などの産業用イーサネット用途に最適な製品です。

Cisco IE 3000 の特徴は以下のとおりです。

- 産業用イーサネット用途に適した設計（さまざまな環境での衝撃/振動とサージ電圧、広範な電源オプション、対流冷却、および DIN レールまたは 19 インチ ラック マウント など）

- ポートあたり最大 15.4 W の Power over Ethernet （PoE）をサポート

- ポートあたり最大 30 W の Power over Ethernet Plus（PoE+）により、最新の PoE+ 対応デバイスをサポート

- Cisco Device Manager Web インターフェイスと、Cisco Network Assistant（CNA）や Cisco Prime LMS 4.2 などのサポート ツールを使用した簡単なセットアップと管理

- リムーバブル メモリを使用した簡単なスイッチ交換で、再設定の必要なくユーザがスイッチを交換可能

- Cisco IOS® ソフトウェアを使用した高可用性、データ保証、信頼性の高いセキュリティ

- ボタン 1 つで適用できる産業用途に適したソフトウェア構成

- 産業オートメーション、ITS、変電所、鉄道などの市場をカバーする幅広い産業用イーサネット仕様への準拠

- IEEE1588v2 のサポート（高性能アプリケーション用のナノ秒単位の高精度時刻同期プロトコル）

- Resilient Ethernet Protocol（REP）のサポートによりリング復元力を強化

- レイヤ 3 ルーティング プロトコル（IP Services）のサポートにより、透過的な IT 統合を実現

- PROFINET v2 認定、PROFINET 適合クラス B に準拠

- ABB 産業用 IT 認定

構成

Cisco IOS ソフトウェアをベースとした Cisco IE 3000 シリーズ ソフトウェアは、インテリジェント サービスを豊富に備え、高可用性、Quality of Service（QoS）、セキュリティ機能をサポートしています。

Cisco IE 3000 シリーズには、以下の製品があります。

表 1 Cisco IE 3000 スイッチ

説明

仕様

Cisco IE-3000-4TC

- 4 つのイーサネット 10/100 ポートおよび 2 つのデュアルパーパス アップリンク ポート（それぞれ 10/100/1000 銅線または SFP 光ファイバのアクティブ ポートを装備）

- 多様な組み合わせによる最大 2 つの拡張モジュールをサポート

- DC 入力範囲 18 〜 60 VDC

- レイヤ 2 LAN Base イメージ

Cisco IE-3000-4TC-E

- レイヤ 3 IP Services イメージを除き IE-3000-4TC と同様

Cisco IE-3000-8TC

- 8 つのイーサネット 10/100 ポートおよび 2 つのデュアルパーパス アップリンク ポート（それぞれ 10/100/1000 銅線または SFP 光ファイバのアクティブ ポートを装備）

- 多様な組み合わせによる最大 2 つの拡張モジュールをサポート

- DC 入力範囲 18 〜 60 VDC

- レイヤ 2 LAN Base イメージ

Cisco IE-3000-8TC-E

- レイヤ 3 IP Services イメージを除き IE-3000-8TC と同様

Cisco IEM-3000-8TM=

- Cisco IE-3000-4TC、IE-3000-8TC、IE-3000-4TC-E、IE-3000-8TC-E スイッチ用の拡張銅線モジュール、8 つの 10/100 TX ポート

Cisco IEM-3000-8FM=

- Cisco IE-3000-4TC、IE-3000-8TC、IE-3000-4TC-E、IE-3000-8TC-E スイッチ用の拡張 FX 光ファイバ モジュール、8 つの 100 FX ポート

Cisco PWR-IE50W-AC=

- Cisco IE-3000-4TC、IE-3000-8TC、IE-3000-4TC-E、IE-3000-8TC-E スイッチ用の拡張電源モジュール、110/220 VAC、125 〜 250 VDC 入力、24 VDC/2.1 A 出力、DIN レール マウントをサポート、PWR-IE3000-AC に準拠

Cisco PWR-IE50W-AC-IEC=

- Cisco IE-3000-4TC、IE-3000-8TC、IE-3000-4TC-E、IE-3000-8TC-E スイッチ用の拡張電源モジュール、110/220 VAC、125 〜 250 VDC 入力、24 VDC/2.1 A 出力、IEC プラグ、DIN レール マウントをサポート

Cisco IEM-3000-4SM=

- Cisco IE-3000-4TC、IE-3000-8TC、IE-3000-4TC-E、IE-3000-8TC-E スイッチ用の拡張 SFP モジュール、4 つの 10/100M SFP ポート

- 最小 IOS リリース 15.0(2)EY

Cisco IEM-3000-8SM=

- Cisco IE-3000-4TC、IE-3000-8TC、IE-3000-4TC-E、IE-3000-8TC-E スイッチ用の拡張 SFP モジュール、8 つの 10/100M SFP ポート

- 最小 IOS リリース 15.0(2)EY

Cisco IEM-3000-4PC=

- IE-3000-4TC、IE-3000-8TC、IE-3000-4TC-E、IE-3000-8TC-E スイッチ用の拡張 PoE モジュール、4 つの 10/100 PoE/PoE+ ポートと 4 つの非 PoE ポートをサポート 外部電源が必要（PoE には 44 〜 57 VDC、PoE+ には 50 〜 57 VDC）

- 最小 IOS リリース 15.0(2)EY1

Cisco IEM-3000-4PC-4TC=

- IE-3000-4TC、IE-3000-8TC、IE-3000-4TC-E、IE-3000-8TC-E スイッチ用の拡張 PoE モジュール、4 つの 10/100 PoE/PoE+ ポートと 4 つの非 PoE ポートをサポート 外部電源が必要（PoE には 44 〜 57 VDC、PoE+ には 50 〜 57 VDC）

- 最小 IOS リリース 15.0(2)EY1

Cisco PWR-IE65W-PC-AC=

- PoE ソリューション用 AC-DC 電源モジュール、110/220 VAC および 88 〜 300 VDC 入力、54 VDC/1.2 A 出力、DIN レール マウント

Cisco PWR-IE65W-PC-DC=

- PoE ソリューション用 DC-DC 電源モジュール、18 〜 60 VDC/4.3 Amp 入力、54 VDC/1.2 A 出力、DIN レール マウント

産業用イーサネット用途

新しい Cisco IE 3000 シリーズは、以下のような多様な産業用イーサネット用途に最適な製品です。

- 産業用オートメーション：Cisco IE 3000 は、オートメーション用の広範な産業用イーサネット プロトコルをサポートしています。Cisco IE 3000 は、プログラマブル ロジック コントローラ（PLC）フォームファクタ設計が特徴で、通常よりも広い範囲の環境に対応し、対流冷却、DIN レール マウント、24 VDC 冗長電源、アラーム リレー、サージ/ノイズ耐性を備えています。Cisco IE 3000 のソフトウェアと構成ツールを使用すると、産業用イーサネット用途（Ethernet/IP など）に最適化されたセットアップを容易に行うことができます。マルチキャスト制御、トラフィックの優先順位付け、セキュリティ機能が、これらのプロトコルに推奨されるデフォルトのテンプレートに指定されています。

- ITS：Cisco IE 3000 は、ITS および屋外のビデオや交通、輸送システム制御での利用をサポートしています。NEMA TS-2 に準拠し、多様なギガビット ファイバ アップリンク、AC および DC 電源オプションをサポートしています。また、Cisco IOS ソフトウェアは、仮想 LAN（VLAN）、QoS、Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピング、セキュリティ アクセス コントロール リスト（ACL）など、ITS に不可欠な機能をサポートしています。

- 変電所：Cisco IE 3000 は、IEC61850 や IEEE1613 などの変電所オートメーション仕様に完全に準拠しています。このスイッチは、変電所環境に適した高速リング リカバリ、ファイバ アクセスおよびアップリンク ポート、AC、DC をはじめ、さまざまな電源オプションをサポートしています。

- その他の用途：Cisco IE 3000 は、過酷な環境において独自の環境、フォーム ファクタ、電源が要求される鉄道、軍部、メトロ イーサネットなどに導入できます。

表 2 に、Cisco IE 3000 シリーズの機能と利点を示します。表 3 にハードウェア仕様、表 4 に電源仕様を示します。さらに、表 5 に管理および標準のサポート、表 6 に安全性および適合規格に関する情報を示します。

表 2 Cisco IE 3000 シリーズの機能と利点

カテゴリ

機能/利点

産業利用に適した設計

- 通常よりも広い範囲の温度、振動、衝撃、サージ、およびノイズに耐性があり、オートメーション、ITS、および変電所の環境仕様に適合しています。

- コンパクトな PLC 型のフォーム ファクタは、産業用環境への導入に最適です。

- DIN レール、壁掛け、および 19 インチ ラック マウントのオプションがあり、さまざまな制御システムへの導入が可能です。

- 広範な電源オプションにより、産業用イーサネット用途の多様な電源要件に対応しています。

- 最大 300 種類の導入構成によって多様なアクセス ポート密度、銅ケーブルおよび光ファイバのアップリンク、ファイバ アクセス ポート、電源をサポートしており、柔軟な導入が可能です。

- SFP モジュールのサポートにより、100BASE-LX、100BASE-FX、1000BASE-SX、1000BASE-LX、および 1000BASE-ZX のオプションをサポートするアップリンク接続に対応しています。

- 外部アラート システム向けにアラーム リレー接点を使用できます。

容易な導入、管理、交換

- Cisco Express Setup によって、初期設定を Web ブラウザで容易に行うことができます。複雑な端末エミュレーション プログラムを実行する必要はありません。

- Cisco Smartports テンプレートには、デフォルトのグローバル マクロ、または推奨構成のインターフェイスレベルのマクロを適用するオプションがあり、特定用途に最適化された構成でスイッチを容易に設定できます。

- Ethernet/IP 用の Smartports テンプレートを使用することで、産業用イーサネットに最適な設定をボタン 1 つで適用できます。

- スワップ可能なフラッシュ メモリを使用することで、迅速かつ容易にスイッチを交換できます。メモリを別のスイッチに移すことができるため、スイッチを交換する際にソフトウェア機能を再構成する必要はありません。

- プライマリ イーサネット スイッチ機能用のカスタム プロファイルを含む、CIP（Common Industrial Protocol）管理オブジェクトをサポートしています。Cisco IE 3000 は CIP ベースの管理ツールで管理できるため、1 つのツールで産業用オートメーションシステム全体を管理できます。

- Cisco IE 3000 は、PROFINET ベースの管理ツールを使用して管理できます。IE 3000 は PROFINET v2 認定を取得しており、PROFINET 適合クラス B に準拠しています。

- Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）（v1/v2/v3）のサポートにより、従来の IT ベースの管理ツール（CiscoWorks など）を使用して管理作業を行うことができます。

- Device Manager により、Web ベースのスイッチ設定が可能です。

- DHCP Port-Based Allocation により、IP アドレスがポート単位で保持され、産業用設定でのエンドホストの交換が容易になります。

- HTTPS アクセス

- Embedded Event Manager（EEM）により、リアルタイムのネットワーク イベント検出とオンボード自動化が可能です。

- Cisco Network Assistant（CNA）は、最大 250 ユーザのネットワークの管理を簡素化する、無償の Windows ベース アプリケーションです。CNA は、Cisco IE 3000 に加え、さまざまな Cisco Catalyst® インテリジェント スイッチをサポートしています。CNAでは、Cisco Catalyst スイッチを管理できるほか、Cisco Integrated Services Router（ISR; サービス統合型ルータ）および Cisco Aironet ® WLAN アクセス ポイントを起動できます。設定ウィザードでは、ユーザが数ヵ所入力するだけで、制御、音声、ビデオ、マルチキャスト、高優先順位データなど、さまざまなトラフィックを処理するのに最適なスイッチを自動設定できます。CNA サポート情報の詳細については、

http://www.cisco.com/cisco/web/portal/support/docs_listing.html?cid=279230132&locale=ja_JP&itag=prod_relnotes_list を参照してください。

- Cisco Prime LMS をサポートします。詳細については、

http://www.cisco.com/cisco/web/portal/support/docs_listing.html?cid=283427841&locale=ja_JP&itag=prod_comp_infos_list を参照してください。

アベイラビリティとスケーラビリティ

- 仮想 LAN（VLAN）により、ネットワークを論理的に分割でき、帯域幅の利用を最適化できます。

- 802.1Q トランキング

- QoS によってデータが分類されて優先順位が付けられ、ミッションクリティカルなデータが保証されます。

- IGMPv3 スヌーピングにより、マルチキャスト ストリームへのクライアントの迅速な加入と脱退が可能になり、帯域幅を大量に消費するトラフィックを要求元だけに配信できます。追加のクエリにより、この処理はレイヤ 2 のみの環境で実行できます。

- IGMP フィルタリングにより、非加入者を除外し、同時に使用できるマルチキャスト ストリーム数をポート単位で制限することによって、マルチキャスト認証を提供します。

- ポート単位のブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャストのストーム制御：端末の障害によって、システム全体のパフォーマンスが低下することを防ぎます。

- 冗長バックボーン接続とループフリー ネットワークに対する IEEE 802.1d スパニング ツリー プロトコルのサポートにより、ネットワーク構成が簡素化され、耐障害性が向上します。

- EtherChannel LACP のサポートにより、迅速なリカバリと帯域幅の使用が可能です。

- FlexLinks による迅速なリカバリ

- Cisco Hot Standby Router Protocol（HSRP）：冗長なフェールセーフ ルーティング トポロジを作成します。

- Resilient Ethernet Protocol により、最大 130 ノードのスケーラビリティを 50 ミリ秒という非常に高速なコンバージェンス速度で実現します。

セキュリティ

- IEEE 802.1x を適用した VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、および音声 VLAN により、ダイナミックなポートベースのセキュリティを実現し、ユーザ認証を実行できます。

- レイヤ 2 インターフェイスのポートベース ACL により、個々のスイッチ ポートにセキュリティ ポリシーを適用できます。

- MAC アドレス フィルタリングにより、MAC アドレスが一致する任意の種類のパケットの転送を遮断できます。

- SSH（Secure Shell）プロトコル v2 および SNMPv3 により、Telnet や SNMP セッション時に管理者トラフィックを暗号化することで、ネットワーク セキュリティを実現します。SSHv2 および SNMPv3 の暗号化バージョンには、米国の輸出規制により、特別な暗号用ソフトウェア イメージが 必要です。

- TACACS+ および RADIUS 認証により、スイッチを集中管理し、無許可のユーザによる設定変更を防止できます。

- MAC アドレス通知により、ネットワークで追加または削除されたユーザを管理者に通知できます。

- ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）スヌーピングにより、IP と MAC アドレスのマッピングの一貫性を確保できます。これは、DHCP バインディング データベースへの攻撃を防ぎ、スイッチ ポートに入る DHCP トラフィック量にレート リミットを適用するために使用されます。

- DHCP インターフェイス トラッカー（オプション 82）機能により、ホスト IP アドレス要求にスイッチ ポート ID が付加されます。

- ポート セキュリティにより、アクセス ポートまたはトランク ポートへのアクセスを MAC アドレスに基づいて保護できます。

- 一定時間が経過すると、エージング機能によってスイッチから MAC アドレスが削除されるので、別のデバイスを同じポートに接続できるようになります。

- 信頼境界により、IP フォンが存在する場合は QoS 優先順位設定を信頼し、IP フォンがない場合はその信頼設定を無効にすることができます。これにより、悪意のあるユーザがネットワーク内の優先順位ポリシーを上書きできないようにします。

- 最大 512 個の ACL をサポートします。さらに、Security（384 のセキュリティ ACL エントリと 128 の QoS ポリシー）および QoS（128 のセキュリティ ACL エントリと 384 の QoS ポリシー）という 2 つのプロファイルをサポートします。

- シスコ標準および拡張 IP セキュリティ ルータ ACL で、ルーティング インターフェイス上に、コントロールプレーンおよびデータプレーンのトラフィックを対象とするセキュリティ ポリシーを定義します。

- ダイナミック ARP インスペクションは、悪意のあるユーザが ARP プロトコルのセキュリティの弱点を悪用するのを阻止し、ユーザの整合性を保証します。

- DHCP スヌーピングにより、悪意のあるユーザが DHCP サーバをスプーフィングし、偽装したアドレスを送信することを防ぎます。この機能は、ARP ポイズニングなど、多様な攻撃を回避するために、他の主要なセキュリティ機能に活用されています。

- IP ソース ガードは、クライアントの IP アドレス、MAC アドレス、ポート、および VLAN 間のバインディング テーブルを作成することで、悪意のあるユーザが他のユーザの IP アドレスをスプーフィングまたは利用することを防止します。

- プライベート VLAN をサポートします。

高性能 IP ルーティング

- VLAN 間 IP ルーティングにより、複数の VLAN 間で完全なレイヤ 3 ルーティングを実現できます。

- 基本的な IP ユニキャスト ルーティング プロトコル（スタティック、Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1]、RIPv2、および RIPng）。

- 高度な IP ユニキャスト ルーティング プロトコル（Open Shortest Path First [OSPF]、Interior Gateway Routing Protocol [IGRP]、Enhanced IGRP [EIGRP]、Border Gateway Protocol Version 4 [BGPv4]、および Intermediate System-to-Intermediate System [IS-IS]）が、ロード バランシングおよびスケーラブルな LAN の構築のためにサポートされています。

- IP マルチキャスト ルーティングの Protocol Independent Multicast（PIM）がサポートされています。PIM には、PIM Sparse Mode（PIM-SM; PIM 希薄モード）、PIM Dense Mode（PIM-DM; PIM 稠密モード）、および PIM Sparse-Dense Mode（PIM-SDM; PIM 稠密希薄モード）があります。

- シスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）ハードウェア ルーティング アーキテクチャにより、きわめて高性能な IP ルーティングが提供されます。

- 最大のパフォーマンスを発揮するために、IPv6 ルーティング（OSPFv6 および EIGRPv6）がハードウェアでサポートされています。

- ポリシーベース ルーティング（PBR）は、設定されたルーティング プロトコルとは無関係に、フローを簡単にリダイレクトできるようにして、高度な制御を可能にします。

- HSRP にはルート リンク用のダイナミック ロード バランシング機能とフェールオーバー機能があり、ユニットごとに最大 32 HSRP リンクがサポートされます。

- 1,000 個のマルチキャスト グループをサポートします。

- VRF-Lite 仮想化

表 3 Cisco IE 3000 シリーズ スイッチのハードウェア

項目

仕様

パフォーマンス

- ワイヤスピード スイッチング、16 Gbps スイッチング ファブリック

- 64 バイト パケットのパケット転送レート：6.5 Mpps

- 128 MB の DRAM

- 64 MB コンパクト フラッシュ メモリ

- 最大 8,000 の MAC アドレスを設定可能（レイヤ 2）

- 最大 2,000 の MAC アドレスを設定可能（レイヤ 3）

- 最大 256 の IGMP マルチキャスト グループを設定可能（レイヤ 2）

- 最大 1,000 の IGMP グループおよびマルチキャスト ルートを設定可能（レイヤ 3）

- 最大 3,000 のユニキャスト ルートを設定可能（レイヤ 3）

- ジャンボ フレーム（ギガビット アップリンク ポートで最大 9,018 バイト）およびミニ ジャンボ フレーム（システム MTU、10/100 および 10/100/1000 ポートの両方で最大 1,998 バイト）をサポート

コネクタおよびケーブル

- 10BASE-T ポート：RJ-45 コネクタ、2 ペア カテゴリ 3、4、または 5 Unshielded Twisted-Pair（UTP; 非シールドより対線）ケーブル

- 100BASE-TX ポート：RJ-45 コネクタ、2 ペア カテゴリ 5 UTP ケーブル

- 1000BASE-T ポート：RJ-45 コネクタ、4 ペア カテゴリ 5 UTP ケーブル

- 1000BASE-SX、-LX/LH、-ZX SFP ベース ポート：LC 光ファイバ コネクタ（シングル/マルチモード ファイバ）

- 100BASE-LX10、-FX：LC 光ファイバ コネクタ（シングル/マルチモード ファイバ）

インジケータ

- ポート別のステータス LED：リンク完全性、無効、アクティビティ、スピード、全二重を示します

- システム ステータス LED：システム、リンク ステータス、リンクの二重化モード、リンク スピードを示します

寸法

（高さ X 幅 X 奥行）

- Cisco IE-3000-4TC、Cisco IE-3000-4TC-E：147 X 152 X 112 mm（5.8 X 6.0 X 4.4 インチ）

- Cisco IE-3000-8TC、Cisco IE-3000-8TC-E：147 X 152 X 112 mm（5.8 X 6.0 X 4.4 インチ）

- Cisco IEM-3000-8TM=：89 X 147 X 112 mm（3.5 X 5.8 X 4.4 インチ）

- Cisco IEM-3000-8FM=：89 X 147 X 112 mm（3.5 X 5.8 X 4.4 インチ）

- Cisco PWR-IE50W-AC=：51 X 147 X 112 mm（2.0 X 5.8 X 4.4 インチ）

- Cisco IEM-3000-4SM=：89 X 147 X 112 mm（3.5 X 5.8 X 4.4 インチ）

- Cisco IEM-3000-8SM=：89 X 147 X 112 mm（3.5 X 5.8 X 4.4 インチ）

- Cisco IEM-3000-4PC=：89 X 147 X 112 mm（3.5 X 5.8 X 4.4 インチ）

- Cisco IEM-3000-4PC-4TC=：89 X 147 X 112 mm（3.5 X 5.8 X 4.4 インチ）

- Cisco PWR-65W-PC-AC=：89 X 147 X 112 mm（2.6 X 5.9 X 4.6 インチ）

- Cisco PWR-65W-PC-DC=：89 X 147 X 112 mm（2.6 X 5.9 X 4.6 インチ）

重量

- Cisco IE-3000-4TC、Cisco IE-3000-4TC-E：2.0 kg（4.4 ポンド）

- Cisco IE-3000-8TC、Cisco IE-3000-8TC-E：2.0 kg（4.4 ポンド）

- Cisco IEM-3000-8TM=：1.0 kg（2.2 ポンド）

- Cisco IEM-3000-8FM=：1.45 kg（3.2 ポンド）

- Cisco PWR-IE50W-AC=：0.65 kg（1.4 ポンド）

- Cisco IEM-3000-4SM=：1.1 Kg（2.5 ポンド）

- Cisco IEM-3000-8SM=：1.38 kg（3.0 ポンド）

- Cisco IEM-3000-4PC=：1.08 kg（2.4 ポンド）

- Cisco IEM-3000-4PC-4TC=：1.16 kg（2.5 ポンド）

- Cisco PWR-65W-PC-DC=：1.18 kg（2.6 ポンド）

- Cisco PWR-65W-PC-AC=：1.24 kg（2.7 ポンド）

環境条件

- 動作温度：-40 〜 75 °C（-40 〜 167 °F）

- 保管温度：-40 〜 85 °C（-40 〜 185 °F）

- 動作相対湿度：10 〜 95 %（結露しないこと）

- 動作高度：最大 3,049 m（10,000 フィート）

- 保管高度：最大 4,573 m（15,000 フィート）

平均故障間隔（MTBF）

- Cisco IE-3000-4TC、Cisco IE-3000-4TC-E：363,942

- Cisco IE-3000-8TC、Cisco IE-3000-8TC-E：329,451

- Cisco IEM-3000-8TM=：926,999

- Cisco IEM-3000-8FM=：264,689

- Cisco PWR-IE50W-AC=：1,662,359

- Cisco IEM-3000-4SM=：8,887,990

- Cisco IEM-3000-8SM=：7,732,890

- Cisco IEM-3000-4PC=：1,494,990

- Cisco IEM-3000-4PC-4TC=：1,291,440

- Cisco PWR-65W-PC-DC=：2,468,430

- Cisco PWR-65W-PC-AC=：2,488,401

表 4 Cisco IE300 シリーズ スイッチの電力仕様

項目

仕様

最大消費電力

- Cisco IE-3000-4TC、Cisco IE-3000-4TC-E：15.1 W

- Cisco IE-3000-8TC、Cisco IE-3000-8TC-E：15.7 W

- Cisco IEM-3000-8TM=：2.8 W

- Cisco IEM-3000-8FM=：10.1 W

- Cisco IEM-3000-4SM=：7.6 W

- Cisco IEM-3000-8SM=：12.2 W

- Cisco IEM-3000-4PC=：7.3 W

- Cisco IEM-3000-4PC-4TC=：7.9 W

- Cisco PWR-65W-PC-DC=：73 W

- Cisco PWR-65W-PC-AC=：72 W

入力電圧および電流

- Cisco IE-3000-4TC、Cisco IE-3000-8TC：18 〜 60 VDC

- Cisco PWR-IE50W-AC=：85-265 VAC/88-300VDC、1.3 〜 0.8 A、50 〜 60 Hz

- Cisco IEM-3000-4PC=、IEM-3000-4PC-4TC=：44-57 V 入力

- Cisco PWR-IE65W-PC-DC=：18 〜 60 VDC

- Cisco PWR-IE65W-PC-AC=：ユニバーサル AC 入力

定格電力

- Cisco IE-3000-4TC、Cisco IE-3000-4TC-E：05kVA

- Cisco IE-3000-8TC、Cisco IE-3000-8TC-E：05kVA

表 5 Cisco IE 3000 シリーズ スイッチの SFP トランシーバのサポート

SFP トランシーバ

仕様

産業用温度

100 メガビット トランシーバ

- GLC-FE-100FX-RGD 100BASE-FX、2 km/MMF

- GLC-FE-100LX-RGD 100BASE-LX、10 km/MMF

産業用温度

ギガビット アップリンク

- GLC-SX-MM-RGD 1000BASE-T2、220 〜 550 m/MMF

- GLC-LX-SM-RGD 1000BASE-LX/LH 550 m/MMF、10 km/SMF

- GLC-ZX-SM-RGD 10000BASE-ZX 70 〜 100 km/SMF

商業用温度

100 メガビット トランシーバ

- GLC-FE-100FX 100BASE-FX、2 km/MMF

- GLC-FE-100LX 100BASE-LX、10 km/SMF

- GLC-FE-100EX 100BASE、40 km/SMF

- GLC-FE-100ZX 100BASE、80 km/SMF

- GLC-FE-100BX-D 10 km/SMF

- GLC-FE-100BX-U 10 km/SMF

商業用温度

ギガビット アップリンク

- GLC-SX-MM 1000BASE-SX、220 〜 500 m/MMF

- GLC-LH-SM 1000BASE-LH、550 m/MMF、10 km/SMF

- GLC-SX-MMD 1000BASE-SX、220 〜 500 m/MMF、DOM

- GLC-LH-SMD 1000BASE-LH、550 m/MMF、10 km/SMF、DOM

- GLC-EX-SMD 1000BASE-EX、40 km、DOM

- GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX、70 〜 100 km/SMF、DOM

- GLC-BX-D 1000BASE-BX10 10 km/SMF

- GLC-BX-U 1000BASE-BX10 10 km/SMF

- CWDM SFP 100 km/SMF

- DWDM SFP

表 6 適合規格仕様

項目

仕様

標準安全規格認定

- UL - UL 60950-1

- UL - CSA C22.2 No. 60950-1

- TUV/GS - EN 60950-1

- CB - IEC 60950-1（国別の変更事項をすべて含む）

- NOM

- CE マーキング

工業用安全規格認定

- UL 508

- CSA C22.2 No. 142

機械的安定性

- 耐衝撃性：20 g（動作時）、30 g（非動作時）

EMC インターフェイス イミュニティ

- IEC61000-4-2 [基準 A - クラス 2]

- IEC61000-4-3/ENV50204 [基準 A]

- IEC61000-4-4 [基準 A / 基準 B]

- IEC61000-4-5 [基準 B]

- IEC61000-4-6 [基準 A]

標準電磁波放射認定

- FCC Part 15 クラス A

- EN 55022: 1998（CISPR22）

- EN 55024：1998（CISPR24）

- EN50121-3-2、EN50121-4

- VCCI クラス A

- AS/NZS 3548 クラス A

- CE

- CNS13438 クラス A

- MIC

工業用電磁波放射認定

- EN 50081-2

- EN 50082-2

- EN 61131-2

- EN 61326-1

- CISPR11

- IEC 60533

産業別仕様

- KEMA、IEC 61850-3、IEEE 1613（変電所）

- NEMA TS-2（ITS）

- EN50155（鉄道）

- ODVA EtherNet/IP

- IEEE 1588v2

- 船舶（BV、DNV、Korean Register、Lloyd Register）

危険な場所

- ANSI/ASA 12.12.01-2011（クラス 1、ディビジョン 2 A-D）、CSA 213（クラス I、ディビジョン 2）

- UL 60079-0、第 5 版、2009-10-21

- UL 60079-15、第 3 版、2009-7-17

- CSA E60079-15：02、CSA 213（クラス I、ディビジョン 2）

- EN 60079-0：2009（クラス 1、ゾーン 2）

- EN 60079-15：2010（クラス 1、ゾーン 2）

- ATEX 認定

通信

- Common Language Equipment Identifier（CLEI）コード

保証

- 5 年間の制限付き保証

サービスとサポート

シスコでは総所有コスト（TCO）の削減に取り組んでいます。シスコ製品を効率的に運用してハイアベイラビリティを維持するとともに、最新のシステム ソフトウェアの利点を活用していただけるよう、豊富なテクニカル サポート サービスを用意しています。表 7 に示すサービスおよびサポート プログラムは、Cisco Desktop Switching Service and Support ソリューションの一環として提供され、直接シスコから、あるいは代理店を通じてご利用いただくことができます。

表 7 シスコのサービスおよびサポート プログラム

サービスとサポート

特長

利点

アドバンスド サービス

- Cisco Total Implementation Solutions（TIS、シスコより直接提供）

- Cisco Packaged TIS（リセラーを通じて提供）

- Cisco SMARTnet® および SMARTnet Onsite サポート（シスコから直接提供）

- Cisco Packaged SMARTnet サポート プログラム（代理店を通じて提供）

- Cisco SMB Support Assistant

- プロジェクト管理

- サイト調査、設定、および導入作業

- インストール、テキスト化、カットオーバー

- トレーニング

- 大規模な移行、追加、および変更

- 設計レビューおよび製品のステージング

- ソフトウェア アップデートに 24 時間アクセス可能

- テクニカル リポジトリに Web アクセス可能

- Cisco Technical Assistance Center（TAC）による電話サポート

- ハードウェア部品の迅速な交換

- 人的資源の補充

- ニーズに合った機能性の確保

- リスクの軽減

- 問題の予防および迅速な解決

- シスコの技術力と専門知識の利用による TCO 削減

- ネットワーク ダウンタイムの最小化

発注情報

表 8 に、Cisco IE 3000 シリーズの発注情報を示します。

表 8 Cisco IE 3000 シリーズの発注情報

製品番号

仕様

IE-3000-4TC

- 産業用イーサネット スイッチ

- イーサネット 10/100 ポート × 4、デュアルパーパス アップリンク（デュアルパーパス ポートごとに 10/100/1000 イーサネット ポート × 1、SFPベースのギガビット イーサネット ポート × 1、1 ポートのみアクティブ）× 2

- 各スイッチは、Cisco IEM-3000-8FM= モジュール × 1 または Cisco IEM-3000-8TM= モジュール × 1 と、IEM-3000-8FM= モジュール × 1 の 2 つのシスコ モジュールをサポート

- レイヤ 2 LAN Base イメージをインストール済み

IE-3000-8TC

- 産業用イーサネット スイッチ

- イーサネット 10/100 ポート × 8、デュアルパーパス アップリンク（デュアルパーパス ポートごとに 10/100/1000 イーサネット ポート × 1、SFPベースのギガビット イーサネット ポート × 1、1 ポートのみアクティブ）× 2

- 各スイッチは、Cisco IEM-3000-8FM= モジュール × 1 または Cisco IEM-3000-8TM= モジュール × 1 と、IEM-3000-8FM= モジュール × 1 の 2 つの Cisco IEM-3000-8TM= モジュールをサポート

- レイヤ 2 LAN Base イメージをインストール済み

IE-3000-4TC-E

- 産業用イーサネット スイッチ

- イーサネット 10/100 ポート × 4、デュアルパーパス アップリンク（デュアルパーパス ポートごとに 10/100/1000 イーサネット ポート × 1、SFPベースのギガビット イーサネット ポート × 1、1 ポートのみアクティブ）× 2

- 各スイッチは、Cisco IEM-3000-8FM= モジュール × 1 または Cisco IEM-3000-8TM= モジュール × 1 と、IEM-3000-8FM= モジュール × 1 の 2 つのシスコ モジュールをサポート

- レイヤ 3 IP Serivces イメージをインストール済み

IE-3000-8TC-E

- 産業用イーサネット スイッチ

- イーサネット 10/100 ポート × 8、デュアルパーパス アップリンク（デュアルパーパス ポートごとに 10/100/1000 イーサネット ポート × 1、SFPベースのギガビット イーサネット ポート × 1、1 ポートのみアクティブ）× 2

- 各スイッチは、Cisco IEM-3000-8FM= モジュール × 1 または Cisco IEM-3000-8TM= モジュール × 1 と、IEM-3000-8FM= モジュール × 1 の 2 つの Cisco IEM-3000-8TM= モジュールをサポート

- レイヤ 3 IP Serivces イメージをインストール済み

IEM-3000-8TM=

- Cisco IE-3000-4TC および IE-3000-8TC スイッチ用の拡張銅線モジュール

- 10/100 TX ポート x 8

IEM-3000-8FM=

- Cisco IE-3000-4TC および IE-3000-8TC スイッチ用の拡張光ファイバ モジュール

- 100　FX ポート　x 8

IEM-3000-4SM=

- Cisco IE-3000-4TC および IE-3000-8TC スイッチ用の拡張 SFP モジュール

- 100　M SFP ポート　x 4

IEM-3000-8SM=

- Cisco IE-3000-4TC および IE-3000-8TC スイッチ用の拡張 SFP モジュール

- 100　M SFP ポート　x 8

IEM-3000-4PC=

- Cisco IE-3000-4TC および IE-3000-8TC スイッチ用の拡張 PoE/PoE+ モジュール

- 10/100 PoE/PoE+ ポート x 4

- 外部 PoE 電源（PoE には 44 〜 57 VDC、PoE+ には 50 〜 57 VDC）

IEM-3000-4PC-4TC=

- Cisco IE-3000-4TC および IE-3000-8TC スイッチ用の拡張 PoE/PoE+ モジュール

- 非 PoE ポート x 4 および 10/100 PoE/PoE+ ポート x 4

- 外部 PoE 電源（PoE には 44 〜 57 VDC、PoE+ には 50 〜 57 VDC）

PWR-IE50W-AC=

- Cisco IE-3000-4TC および IE-3000-8TC スイッチ用の拡張電源モジュール

PWR-IE50W-AC-IEC=

- Cisco IE-3000-4TC および IE-3000-8TC スイッチ用の拡張電源モジュール

PWR-IE65W-PC-AC=

- AC-DC、54 VDC 電源モジュールで 65 W の PoE/PoE+ モジュールをサポート

PWR-IE65W-PC-DC=

- DC-DC、54 VDC 電源モジュールで 65 W の PoE/PoE+ モジュールをサポート

CAB-SM-LCSC-1M

- 光ファイバ シングルモード LC/SC コネクタ（1 m）

CAB-SM-LCSC-5M

- 光ファイバ シングルモード LC/SC コネクタ（5 m）

CF-IE3000=

- IE 3000 Compact Flash

PWR-IE3000-CLP=

- IE 3000 交換用電源コネクタ クリップ

PWR-IE3000-CNCT=

- IE 3000 交換用電源コネクタ

LPNL-IE3000=

- IE 3000 交換用左パネル

RPNL-IE3000=

- IE 3000 交換用右パネル

DINCLP-IE3000=

- DIN レール クリップ 4 パック（予備）

BMP-IE3000=

- DIN レール クリップ バンパ 4 パック（予備）

STK-RACKMNT-2955

- ラック マウント用 DIN レール アダプタ

シスコ製品の詳細については、次の連絡先までお問い合わせください。

- 米国およびカナダ：800 553-6387

- ヨーロッパ：32 2 778 4242

- オーストラリア：612 9935 4107

- その他：408 526-7209

- URL：www.cisco.com/jp/