Sommario

Introduzione

Problema: Scelta dello slot per la scheda di upgrade della capacità di ASR5500.

Soluzione

Sommario

Introduzione

In questo documento viene descritto come selezionare lo slot in cui inserire la nuova scheda su ASR5500.

Nota: Queste sono solo procedure ottimali e il dispositivo funzionerà, anche se non vengono seguite.

Problema: Scelta dello slot per la scheda di upgrade della capacità di ASR5500.

In caso di upgrade della capacità di ASR5500 con l'aggiunta di una nuova scheda, la scelta dello slot esatto in cui inserire la scheda non è così banale come sembra.

Soluzione

Nella documentazione ufficiale, nella guida all'installazione di ASR5500, viene fornito un elenco con le assegnazioni consigliate degli slot per schede (consultare la documentazione ufficiale per una tabella aggiornata)

Slot

Sequenza schede

Requisito

Parte posteriore dello chassis

1

DPC-5 o UDPC-5

Disponibile

2

DPC-3 o UDPC-3

Obbligatorio per tutti i sistemi

3

DPC-1 o UDPC-1

Obbligatorio per tutti i sistemi

4

DPC-7 o UDPC-7

Disponibile

5

MIO-1 o UMIO-1

Obbligatorio per tutti i sistemi

6

MIO-2 o UMIO-2

Obbligatorio per tutti i sistemi

7

DPC-8 o UDPC-8

Disponibile

8

DPC-2 o UDPC-2

Obbligatorio per tutti i sistemi

9

DPC-4 o UDPC-4

Obbligatorio per tutti i sistemi

10

DPC-6 o UDPC-6

Disponibile

Parte anteriore dello chassis

11

SSC-2

Obbligatorio per tutti i sistemi

12

SSC-1

Obbligatorio per tutti i sistemi

13

FSC-6

Disponibile

14

FSC-4

Obbligatorio per tutti i sistemi

15

FSC-2

Obbligatorio per tutti i sistemi

16

FSC-3

Obbligatorio per tutti i sistemi

17

FSC-1

Obbligatorio per tutti i sistemi

18

FSC-5

Disponibile

19

Reserved

20

Reserved

Tali assegnazioni si basano sui diversi piani di potenza che forniscono energia agli slot delle schede.

Quando si sceglie uno slot per inserire una nuova scheda, si consiglia di seguire lo stesso principio, per garantire un carico di potenza uguale tra tutti i piani di alimentazione.

Sono disponibili 4 piani di alimentazione che forniscono alimentazione ai vari componenti dello chassis ASR5500. La tabella seguente riepiloga le connessioni tra i piani di alimentazione e gli slot per schede.

Tipo di carta

Slot

Piano 1

Piano 2

Piano 3

Piano 4

Schede posteriori

DPC o UDPC, DPC2

1

—

—

—

Sì

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

2

—

—

—

Sì

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

3

—

—

—

Sì

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

4

—

Sì

—

—

MIO o UMIO

5

—

Sì

—

—

MIO o UMIO

6

—

—

Sì

—

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

7

—

—

Sì

—

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

8

Sì

—

—

—

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

9

Sì

—

—

—

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

10

Sì

—

—

—

Schede anteriori

SSC

11

—

Sì

—

—

SSC

12

—

Sì

—

—

FSC

13

Sì

—

—

—

FSC

14

—

—

Sì

—

FSC

15

—

—

Sì

—

FSC

16

—

Sì

—

—

FSC

17

—

Sì

—

—

FSC

18

—

—

—

Sì

Reserved

19

—

—

Sì

—

Reserved

20

—

—

Sì

—

Cassetti ventola

Superiore

In alto

—

—

Sì

—

Inferiore

In basso

—

Sì

—

—

Questa tabella riepiloga i requisiti di alimentazione massimi per i vari componenti dello chassis

Schede

Potenza massima

FSC

150 watt

SSC

10 watt

MIO o UMIO

650 watt

DPC o UDPC

630 watt

DPC2 o UDPC2

760 watt

Unità cassetto ventola

Anteriore

60 watt ciascuno (2 per chassis)

Posteriore

940 watt ciascuno (2 per chassis)

Nota: Sono disponibili 4 alloggiamenti per ventole: Cassetto ventole posteriore inferiore, Cassetto ventole posteriore superiore, Cassetto ventole anteriore inferiore, Cassetto ventole anteriore superiore.

In base all'elenco di tabelle sopra riportato è possibile eseguire i calcoli per determinare in quale slot inserire la scheda successiva.

In un'implementazione di ASR5500 in cui le schede sono disposte in base alle raccomandazioni ufficiali, il carico di alimentazione su ciascun piano di alimentazione è il seguente (presumendo che vengano utilizzate schede UDPC):

Piano 1: UDPC8+ UDPC9 = 1260 W

Piano 2: MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ Cassetto ventola inferiore posteriore+ Cassetto ventola inferiore anteriore = 1970 W

Piano 3: MIO6+FSC14+FSC15+Cassetto ventola superiore posteriore + Cassetto ventola superiore anteriore = 1950 W

Piano 4:UDPC12+ UDPC3 = 1260 W

È chiaramente visibile che il carico di potenza sui piani 1 e 4 è inferiore, quindi ha senso inserire nuove schede UDPC in uno degli slot liberi collegati al piano 1 o al piano 2, ossia lo slot 10 o 1.

In questo caso, la distribuzione della potenza sarà quasi uguale su tutti gli aerei

Piano 1: UDPC8+ UDPC9 + UDPC 10= 1890W

Piano 2: MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ Cassetto ventola inferiore posteriore+ Cassetto ventola inferiore anteriore = 1970 W

Piano 3: MIO6+FSC14+FSC15+Cassetto ventola superiore posteriore + Cassetto ventola superiore anteriore = 1950 W

Piano 4:UDPC2 + UDPC3 + UDPC 1 = 1890 W

Stessi calcoli si applicano ad altre carte (FSC)