Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Trova versione software

Immagini software

Procedura di aggiornamento

Bug comuni

Introduzione

Questo documento descrive gli aspetti dell'aggiornamento o del downgrade del software del dispositivo.

Contributo di Patricia Garcia, Cisco TAC Engineer.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulla piattaforma Industrial Ethernet (IE)1000 e sulle versioni software 1.6 e 1.7.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Nota: non è possibile utilizzare l'interfaccia CLI (Command Line Interface) per installare, aggiornare o effettuare il downgrade del software del dispositivo, ma è possibile accedere solo tramite il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Trova versione software

Il file IOS per l'aggiornamento del software Cisco è memorizzato sulla scheda di sistema del dispositivo flash (flash:).

Per visualizzare il sistema operativo IOS corrente utilizzato da IE 1000, passare al dashboard principale. Le informazioni si trovano in Informazioni switch > Immagine attiva.

Immagini software

Pagina di download di Cisco.

https://software.cisco.com/download/home/286307896/type/286309642/release/

Release

Nome file

1.8.2

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.2.bin

1.8.1

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.1.bin

1.8.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.0.bin

1.7.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

1.6

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

1.3

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.3.bin

Attenzione: non spegnere e riaccendere lo switch mentre è in corso l'aggiornamento.

Procedura di aggiornamento

Passaggio 1. Copiare la nuova immagine sullo switch. Gestione dispositivi consente di caricare i file localmente dal PC utilizzato o dal server TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Selezionare Amministrazione>Gestione file>Aggiornamento software. Fare clic sul pulsante Seleziona file.

Una volta caricato il file, selezionare il pulsante upload.

Passaggio 2. Verificare che sia possibile confermare l'IOS in uso al termine dell'aggiornamento se si accede allo switch tramite Secure Shell (SSH) o HTTP.

Switch# show version

MAC Address : cc-70-ed-d1-16-80

Previous Restart : Cold

System Contact :

System Name : Switch

System Location :

System Time : 2021-04-15T18:41:55+00:00

System Uptime : 00:05:31

Bootloader

----------

Image : RedBoot (bootloader)

Version : version 1_31-8c579cc

Date : 15:14:13, Jun 1 2016

Active Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin (primary)

Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

Backup Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin (backup)

Version : 1.7.0#2018-05-02T18:19:37+00:00

Date : 2018-04-30T15:34:08+05:30

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

------------------

SID : 1

------------------

Chipset ID : VSC7428

Board Type : IE-1000-8P2S-LM

Port Count : 10

Product : Cisco IE1000 Switch

Software Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Build Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Code Revision : 510f5011c13892039fba9df91dda1ebf7e4fd752

Nota: Per visualizzare la modifica nell'interfaccia utente Web (WebUI), chiudere la sessione e pulire i cookie dal browser.

Bug comuni

Identificativo

Descrizione

CSCvh19579

Dopo aver digitato l'indirizzo IP del dispositivo nel browser, viene visualizzata la pagina Nome utente/Password. Dopo aver inserito i dettagli, il sistema impiega circa 20 secondi per avviare il DM.