Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

UCS serie C M5 Componenti server relativi alla policy delle ventole e al rumore delle ventole

In che modo ciascun componente influisce sui criteri FAN

Come correlare la temperatura di ingresso con la policy della ventola e il PWM

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti i componenti del server UCS serie C M5 in relazione a Criteri ventola e Rumore della ventola. Si noti che la presenza di server configurati e modelli di server diversi genera un maggiore rumore della ventola se confrontati.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- C220M5

- C240M5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

PWM (Pulse Width Modulation) è la misurazione della velocità media della ventola in percentuale (%) dei giri massimi al minuto (RPM) per uno specifico modello di ventola.

Componenti specifici influenzano la policy delle ventole per i server Cisco. L'aggiunta di nuovo hardware interno può modificare la policy della ventola a causa dei requisiti e può determinare una differenza tra la velocità media della ventola e il livello di rumore.

UCS serie C M5 Componenti server relativi alla policy delle ventole e al rumore delle ventole

In che modo ciascun componente influisce sui criteri FAN

PID

Nome della scheda

Profilo minimo ventola

Categoria

Release

C220M5

C240M5

UCS-GPU-7150x2

AMD FirePro S7150x2

Alta potenza

3

HP

N/D

Applicabile

UCS-PCIE-BD16GF

HBA FC Emulex LPe31002 16G a due porte

Bilanciato

2

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-BS32GF

HBA FC Emulex LPe3200 a una porta da 32 Gb

Bilanciato

2

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-BD32GF

HBA FC Emulex LPe32002 a due porte da 32 Gb

Bilanciato

2

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-IRJ45

Scheda di rete Intel Ethernet Server I350-T4

Bilanciato

2

HP

Applicabile

Applicabile

N2XX-AIPCI01

Scheda di interfaccia di rete Intel X520-DA2 a 10 Gbps a 2 porte

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-ID10GC

Intel(R) X550-T2 SagePond 2 x 10 GB 10GBaseT

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-ID40GF

Intel(R) XL710-QDA2 SpiritFalls 2 QSFP+ da 40 GB

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-ID10GF

Intel(R) X710-DA2 EagleFountain 2 SFP+ da 10 GB

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-IQ10GF

Intel(R) X710-DA4 EagleFountain 4 SFP+ da 10 GB

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-IQ10GC

Cisco(R) Ethernet Converged NIC X710-T4

Alta potenza

3

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-ID25GF

Cisco(R) Ethernet Converged NIC XV710-DA2

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-MLOM-IRJ45

Controller di rete Intel(R) I350-mLOM da 1 Gbps

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

Controller RAID modulare SAS Cisco 12G

Basso consumo

1

HP

Applicabile

N/D

UCS-RAID-M5

Controller RAID modulare Cisco 12G con cache da 2 GB

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-SAS-M5

HBA SAS modulare Cisco 12G (massimo 16 driver)

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-9400-8E

HBA SAS Cisco 9400-8E 12G

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-RAID-M5HD

Controller RAID modulare Cisco 12G con cache da 4 GB

Basso consumo

1

HP

N/D

Applicabile

UCS-SAS-M5

HBA SAS modulare Cisco 12G (massimo 26 unità)

Basso consumo

1

HP

N/D

Applicabile

UCS-GPU-M10

Nvidia M10 P2405-070

Alta potenza

3

HP

N/D

Applicabile

UCS-GPU-M60

Nvidia TESLA M60

Alta potenza

3

HP

N/D

Applicabile

UCS-GPU-P100-12G

Nvidia GP100 PCIe PH400-201 PASSIVE, 250 W, FF 3.0, 16 GB

Potenza massima

4

HP

N/D

Applicabile

UCS-GPU-P100-16G

Nvidia GP100 PCIe PH400-202 PASSIVE, 250 W, FF 3.0, 12 GB

Potenza massima

4

HP

N/D

Applicabile

UCS-GPU-P4

Nvidia P4 (PG414-200), PASSIVE, 75 W, scheda PCIe da 8 GB

Alta potenza

3

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-GPU-P40

Nvidia P40 (PG610-200), PASSIVE, 250 W, FF 3.0, scheda PCIe da 24 GB

Alta potenza

3

HP

N/D

Applicabile

UCS-GPU-V100

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 16 GB

Alta potenza

3

HP

N/D

Applicabile

UCS-GPU-V100-32

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 32 GB

Alta potenza

3

HP

N/D

Applicabile

UCS-PCIE-QD25GF

Scheda Qlogic QL41212H 25GbE

Alta potenza

3

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-QD40GF

Scheda Qlogic QL45412H 40GbE

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-QD16GF

Qlogic QLE2692 16G FC a due porte

Bilanciato

2

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-QD32GF

HBA FC Qlogic QLE2742 32G a due porte

Bilanciato

2

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-C40Q-03

UCS VIC 1385 40Gb CNA QSFP+ a 2 porte

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-MLOM-C40Q-03

UCS VIC 1387 40Gb QSFP+ a 2 porte

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-MLOM-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1457 MLOM

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-PCIE-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1455

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-F-H1603

Cisco HHL AIC 1,6 TB HGST SN250 NVMe

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-NVME-H3203

Cisco HHL AIC 3,2 TB HGST SN260 NVMe

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-NVME-H6403

Cisco HHL AIC 6,4 TB HGST SN260 NVMe

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-NVME-H38401

Cisco HHL AIC 3,8 TB HGST SN260 NVMe

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

UCS-NVME-H76801

Cisco HHL AIC 7,7 TB HGST SN260 NVMe

Basso consumo

1

HP

Applicabile

Applicabile

I server UCS serie C supportano 4 criteri per le ventole, Low Power, Balanced, High Power e Maximum Power. Per individuare l'impostazione, selezionare CIMC UI > Compute > Power Policies (Criteri risparmio energia).

La velocità minima consentita per le ventole è una funzione della temperatura dell'aria in ingresso nel server e della regola applicata per le ventole.

Come correlare la temperatura di ingresso con la policy della ventola e il PWM

Temperatura in ingresso

Criteri modalità acustica

Criteri risparmio energia

Criteri bilanciati

Criterio di alto consumo

Criteri di risparmio energia massimi

[C]

[% PWM]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

Esempio: Alla temperatura dell'aria in ingresso di 23°C, con una politica di potenza massima applicata, la velocità minima consentita della ventola è 60% Pulse Width Modulation (PWM). La velocità minima di una ventola in condizioni di basso consumo è pari al 20% PWM alla temperatura dell'aria in ingresso di 23°C.

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione di UCSM a pagina 54 descrive le best practice per la configurazione delle policy relative alle ventole

- BUG CSCvj78750DOC | Menzionare la velocità massima della ventola nei server M5 - Scheda tecnica o guida all'installazione

- Le ventole del server CSCvj21242UCSC M5 hanno una velocità superiore rispetto a quella delle ventole M4, nessuna soglia superiore impostata per l'allarme.

- CSCvm27310Criterio che utilizza il consumo energetico massimo anziché il criterio di alimentazione elevata per la GPU NVidia P40.

- CSCvd37009serie C FAN POLICY OVERRIDE - Scheda/e sconosciuta/e PCI-ID scheda/e: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9'

- CSCvi97762C240-m5 FAN POLICY OVERRIDE - Schede "scheda sconosciuta PCI-ID: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9"

- CSCvf38379L'avvio di AIR-CT5520-K9 o AIR-CT8540-K9 potrebbe non riuscire e potrebbe essere visualizzato un errore irreversibile durante l'installazione della scheda Cavium.

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems