Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Configurazione della modifica delle registrazioni di stato negli switch che supportano CISCO-STACK-MIB

Configurazione della modifica delle registrazioni di stato negli switch che supportano il MIB CISCO-C2900

Informazioni correlate

Introduzione

Alcuni switch Cisco offrono un alimentatore ridondante (RPS) in aggiunta all'alimentatore locale. In questo documento viene spiegato come monitorare lo stato di RPS sugli switch con SNMP.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni hardware e software:

- Immagini software che supportano CISCO-STACK-MIB — Supportato in tutte le versioni del sistema operativo Catalyst e le immagini IOS.

- Immagini software che supportano CISCO-C2900-MIB — Supportato in tutte le immagini software per switch delle famiglie Cat2900XL e Cat3500XL e immagini IOS.

- RPS 300

- RPS 600

Nota: il contenuto di questo documento si applica solo agli switch e non ai modelli di router.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Attualmente i dispositivi RPS non inviano trap o messaggi syslog per segnalare un cambiamento di stato. Tuttavia, è possibile tenere traccia di tale stato leggendo uno dei seguenti oggetti MIB dallo switch a cui è collegato RPS:

- Per gli switch che supportano CISCO-STACK-MIB, l'oggetto è chassisPs2Status (1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7)

chassisPs2Status OBJECT-TYPE

SYNTAX        INTEGER {

other(1),       -- none of the following

ok(2),          -- status ok

minorFault(3),  -- minor problem

majorFault(4)   -- major problem

}

MAX-ACCESS    read-only

STATUS        current

DESCRIPTION   "Status of power supply number 2. If the status is

not ok, the value of chassisPs2TestResult gives

more detailed information about the power supply's

failure condition(s)."

::= { chassisGrp 7 }

- Per gli switch che supportano CISCO-2900-MIB, l'oggetto è c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo (1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9)

c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo OBJECT-TYPE

SYNTAX  INTEGER {

absent(1),

connectedFunctional(2),

connectedNotFunctional(3),

functionalPrimaryFailed(4)

}

MAX-ACCESS  read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"The switch allows a redundant power supply in addition

to its local power supply. Only one power source can be

supplying power to a unit.

absent(1) :the redundant power supply is not connected

to the switch.

connectedFunctional(2) : the redundant power supply is

connected to the switch and operational.

connectedNotFunctional(3): the redundant power supply

is connected to the switch, but cannot supply

power to the system.

functionalPrimaryFailed(4): the redundant power supply

is installed, powered on, and operational,

but a failure exists in the local power

supply system."

::= { c2900SysInfo 9 }

Utilizzando i gruppi di allarmi ed eventi RMON, è possibile configurare lo switch in modo che invii un allarme in formato trap SNMP alla stazione di gestione specificata.

Configurazione della modifica delle registrazioni di stato negli switch che supportano CISCO-STACK-MIB

È necessario configurare questi comandi in uno switch che supporti CISCO-STACK-MIB per ottenere un evento RMON, inoltrato come trap SNMP alla stazione NMS, quando lo stato di RPS passa da ok(2) a majorFault(4):

rmon event 65 trap public description "RPS is not ready" owner yourname

rmon event 66 trap public description "RPS is ready" owner yourname

rmon alarm 222 1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7.0 10

absolute rising-threshold 4 65 falling-threshold 2 66 owner yourname

Configurazione della modifica delle registrazioni di stato negli switch che supportano il MIB CISCO-C2900

È necessario configurare questi comandi in uno switch che supporti CISCO-C2900-MIB in modo da ottenere un evento RMON, inoltrato come trap alla stazione NMS, quando lo stato di RPS passa da connectedFunctional(2) a absent(1):

rmon event 67 trap public description "RPS not ready" owner yourname

rmon event 68 trap public description "RPS ready" owner yourname

rmon alarm 444 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9.0 5

absolute rising-threshold 2 68 falling-threshold 1 67 owner yourname

Informazioni correlate

- Configurazione delle impostazioni degli allarmi e degli eventi RMON dall'interfaccia della riga di comando (CLI)

- Supporto tecnico – Cisco Systems