Contenu

Introduction

Problème : Sélection du logement de carte de mise à niveau de capacité ASR5500.

Solution

Table des matières

Introduction

Ce document décrit comment sélectionner le logement dans lequel la nouvelle carte ASR5500 doit être insérée.

Note: Il s'agit uniquement de bonnes pratiques et le périphérique fonctionnera, même s'il n'est pas suivi.

Problème : Sélection du logement de carte de mise à niveau de capacité ASR5500.

En cas de mise à niveau de la capacité de l'ASR5500 par l'ajout d'une nouvelle carte, la sélection de l'emplacement exact dans lequel la carte doit être insérée n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air.

Solution

Dans la documentation officielle, dans le guide d'installation de l'ASR5500, il est fourni une liste avec les affectations recommandées pour les emplacements de carte (consultez la documentation officielle pour obtenir une table à jour)

Logement

Séquence de la carte

Exigence

Arrière du châssis

1

DPC-5 ou UDPC-5

Disponible

2

DPC-3 ou UDPC-3

Requis pour tous les systèmes

3

DPC-1 ou UDPC-1

Requis pour tous les systèmes

4

DPC-7 ou UDPC-7

Disponible

5

MIO-1 ou UMIO-1

Requis pour tous les systèmes

6

MIO-2 ou UMIO-2

Requis pour tous les systèmes

7

DPC-8 ou UDPC-8

Disponible

8

DPC-2 ou UDPC-2

Requis pour tous les systèmes

9

DPC-4 ou UDPC-4

Requis pour tous les systèmes

10

DPC-6 ou UDPC-6

Disponible

Avant du châssis

11

SSC-2

Requis pour tous les systèmes

12

SSC-1

Requis pour tous les systèmes

13

FSC-6

Disponible

14

FSC-4

Requis pour tous les systèmes

15

FSC-2

Requis pour tous les systèmes

16

FSC-3

Requis pour tous les systèmes

17

FSC-1

Requis pour tous les systèmes

18

FSC-5

Disponible

19

Réservé

20

Réservé

Ces affectations sont basées sur les plans d'alimentation multiples qui fournissent de l'alimentation aux logements de carte.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour insérer une nouvelle carte, il est recommandé de suivre le même principe, afin d'assurer une charge d'alimentation égale entre tous les plans d'alimentation.

Il existe 4 plans d'alimentation qui alimentent divers composants du châssis ASR5500. Le tableau ci-dessous récapitule les connexions entre les plans d'alimentation et les logements de carte.

Type de carte

Logement

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Cartes arrière

DPC ou UDPC, DPC2

1

—

—

—

Oui

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

2

—

—

—

Oui

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

3

—

—

—

Oui

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

4

—

Oui

—

—

MIO ou UMIO

5

—

Oui

—

—

MIO ou UMIO

6

—

—

Oui

—

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

7

—

—

Oui

—

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

8

Oui

—

—

—

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

9

Oui

—

—

—

DPC ou UDPC, DPC2 ou UDPC2

10

Oui

—

—

—

Cartes avant

SSC

11

—

Oui

—

—

SSC

12

—

Oui

—

—

FSC

13

Oui

—

—

—

FSC

14

—

—

Oui

—

FSC

15

—

—

Oui

—

FSC

16

—

Oui

—

—

FSC

17

—

Oui

—

—

FSC

18

—

—

—

Oui

Réservé

19

—

—

Oui

—

Réservé

20

—

—

Oui

—

Plateaux de ventilation

Supérieur

Haut

—

—

Oui

—

Inférieur

Bas

—

Oui

—

—

Ce tableau récapitule les exigences de puissance maximale pour divers composants du châssis

Cartes

Puissance maximale

FSC

150 watts

SSC

10 watts

MIO ou UMIO

650 watts

DPC ou UDPC

630 watts

DPC2 ou UDPC2

760 watts

Unité de ventilation

Avant

60 watts chacun (2 par châssis)

Arrière

940 watts chacun (2 par châssis)

Note: Il y a 4 unités de ventilation : unité de ventilation inférieure arrière, unité de ventilation supérieure arrière, unité de ventilation inférieure avant, unité de ventilation supérieure avant.

Sur la base de la liste ci-dessus, nous pouvons effectuer les calculs pour déterminer dans quel emplacement insérer la carte suivante.

Dans un déploiement ASR5500 où les cartes sont disposées conformément aux recommandations officielles, la charge d'alimentation sur chaque plan d'alimentation est la suivante (en supposant que les cartes UDPC soient utilisées) :

Plan 1 : UDPC8+ UDPC9 = 1 260 W

Plan 2 : MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ Plateau de ventilation inférieur Arrière+ Plateau de ventilation inférieur Front = 1 970 W

Plan 3 : MIO6+FSC14+FSC15+Unité de ventilation supérieure à l'arrière + Unité de ventilation supérieure à l'avant = 1 950 W

Plan 4 : UDPC12+ UDPC3 = 1 260 W

Il est clairement visible que la charge d'alimentation sur les plans 1 et 4 est inférieure, il est donc logique d'insérer de nouvelles cartes UDPC dans l'un des logements libres connectés au plan 1 ou au plan 2, c'est-à-dire le logement 10 ou 1.

Dans ce cas, la distribution d'alimentation sera presque égale sur tous les plans

Plan 1 : UDPC8+ UDPC9 + UDPC 10= 1 890 W

Plan 2 : MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ Plateau de ventilation inférieur Arrière+ Plateau de ventilation inférieur Front = 1 970 W

Plan 3 : MIO6+FSC14+FSC15+Unité de ventilation supérieure à l'arrière + Unité de ventilation supérieure à l'avant = 1 950 W

Plan 4 : UDPC2 + UDPC3 + UDPC 1 = 1 890 W

Les mêmes calculs s'appliquent aux autres cartes (FSC)