Objectif

L'objectif de cet article est de fournir une liste des identificateurs d'objet (OID) SNMPv3 courants pour les commutateurs CBS350.

Périphériques pertinents

- Commutateurs CBS350

Introduction

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole Internet standard utilisé pour gérer les périphériques sur les réseaux IP. Les messages SNMP sont utilisés pour inspecter et communiquer des informations sur les objets gérés. Le protocole SNMP utilise des bases d'informations de gestion (MIB) pour stocker les objets disponibles dans un espace de noms hiérarchique ou structuré en arborescence qui contient des identificateurs d'objet (OID). Un OID identifie les informations de la hiérarchie MIB qui peuvent être lues ou définies via SNMP.

La fonctionnalité SNMP version 3 fournit un accès sécurisé aux périphériques en authentifiant et en chiffrant les paquets de données sur le réseau.

Cet article fournit la liste des OID SNMPv3 courants pour les commutateurs CBS350.

OID SNMP

Nom de l’objet MIB

OID

Liste de valeurs

Description

sysDescr

Commutateurs 1.3.6.1.2.1.1.1.0

ChaîneAffichage

Description du système

RévLogicielsPhysiquesOt

Commutateurs 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

ChaîneAffichage

Chaîne de révision logicielle spécifique au fournisseur pour l'entité physique.

NumSériePhysiqueClient

Commutateurs 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

ChaîneAffichage

Chaîne de numéro de série spécifique au fournisseur pour l'entité physique.

NomFabricationPhysiqueClient

Commutateurs 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

ChaîneAffichage

Nom du fabricant de ce composant physique.

DuréeAttenteSys

Commutateurs 1.3.6.1.2.1.1.3.0

Horodatage

Valeur de sysUpTime.

rlUtilUcPendantDernièreSeconde

Commutateurs 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0 - 100

Pourcentage d'utilisation du processeur du périphérique au cours de la dernière seconde.

rlUtilCpuPendantDernièreMinute

Commutateurs 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0 - 100

Pourcentage d'utilisation du processeur du périphérique au cours de la dernière minute.

rlCpuUtilPendantDernières5Minutes

Commutateurs 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0 - 100

Pourcentage d'utilisation du processeur du périphérique au cours des 5 dernières minutes.

ValeurCapteurTempEnvUnitéPhdRl

Commutateurs 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

ValeurCapteurEntité

Valeur actuelle du capteur en cours d'instrumentation.

rlPhdUnitEnvParamFan1Status

Commutateurs 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 - normal, 2 - avertissement

3 - critique, 4 - arrêt

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

L'état obligatoire du FAN 1 étant instrumenté.

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

Commutateurs 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 - normal, 2 - avertissement

3 - critique, 4 - arrêt

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

L'état obligatoire du FAN 2 étant instrumenté.

rlPhdUnitEnvParamFan3Status

Commutateurs 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 - normal, 2 - avertissement

3 - critique, 4 - arrêt

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

État obligatoire du FAN 3 instrumenté.

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

Commutateurs 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 - normal, 2 - avertissement

3 - critique, 4 - arrêt

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

État obligatoire du FAN 4 instrumenté.

rlPhdUnitEnvParamFan5Status

Commutateurs 1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 - normal, 2 - avertissement

3 - critique, 4 - arrêt

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

État obligatoire du FAN 5 instrumenté.

Commande

La commande SNMP get est la suivante :

Snmpget -v 3 -u USERNAME -a AUTH-METHOD -A « AUTH-PASSWORD » -x PRIVACY-METHOD -X « PRIV-PASSWORD » -l authPriv SWITCH-IP-ADDRESS

Exemple

Voici un exemple de la commande SNMP get.

Résultat

La chaîne de retour de CBS350-16XTS est indiquée ici. Il répertorie la version du micrologiciel, le numéro de série, le fabricant, le temps de fonctionnement du système, l'utilisation du processeur pendant la dernière seconde, la dernière minute, les 5 dernières minutes, la température actuelle et l'état du ventilateur. Ce modèle CBS350 dispose de trois ventilateurs affichant un état normal. Les ventilateurs 4 et 5 ne sont pas présents.

Conclusion

Vous connaissez maintenant certains des OID SNMPv3 courants pour les commutateurs CBS350.