Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Composants du serveur M5 UCS série C liés à la politique du ventilateur et au bruit du ventilateur

Comment chaque composant influence la politique de réseau

Comment associer la température d'entrée à la politique de VENTILATEUR et à la PWM

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les composants du serveur Unified Computing Server (UCS) série C M5 par rapport à la politique de ventilation et au bruit de ventilateur. Il est à noter que les différents serveurs configurés et les différents modèles de serveurs génèrent davantage de bruit de ventilation lorsqu'ils sont comparés.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- C220M5

- C240M5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Modulation de la largeur de l'impulsion (PWM) est la mesure de la vitesse moyenne du ventilateur en pourcentage (%) des tours maximales par minute (RPM) pour un modèle de ventilateur spécifique.

Des composants spécifiques influencent la politique de réseau étendu pour les serveurs Cisco. Si vous ajoutez un nouveau matériel interne, il peut modifier la stratégie de ventilation en raison des exigences et peut entraîner une différence de vitesse moyenne du ventilateur et de niveau sonore.

Composants du serveur M5 UCS série C liés à la politique du ventilateur et au bruit du ventilateur

Comment chaque composant influence la politique de réseau

PID

Nom de la carte

Profil de ventilation minimal

Catégorie

Libérer

C220M5

C240M5

UCSC-GPU-7150x2

AMD FirePro S7150x2

Puissance élevée

3

HP

S. O.

Applicable

UCSC-PCIE-BD16GF

Adaptateur de bus hôte FC Emulex LPe31002 à deux ports 16G

Équilibré

2

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-BS32GF

Adaptateur de bus hôte FC Emulex LPe32000 à port unique 32 Gb

Équilibré

2

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-BD32GF

Adaptateur de bus hôte FC Emulex LPe32002 à deux ports 32 Gb

Équilibré

2

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-IRJ45

Carte serveur Ethernet Intel I350-T4

Équilibré

2

HP

Applicable

Applicable

N2XX-AIPCI01

Carte réseau Intel X520-DA2 10 Gbit/s 2 ports

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-ID10GC

Étang Intel(R) X550-T2 2x10Go 10GBaseT

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-ID40GF

Intel(R) XL710-QDA2 SpiritFalls 2 x 40 Go QSFP+

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-ID10GF

Fontaine Intel(R) X710-DA2 EagleFountain 2 SFP+ 10 Go

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-IQ10GF

EagleFountain 4 x 10 Go SFP+ Intel(R) X710-DA4

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-IQ10GC

Carte réseau convergée Ethernet Cisco(R) X710-T4

Puissance élevée

3

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-ID25GF

Carte réseau convergée Ethernet Cisco(R) XXV710-DA2

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-MLOM-IRJ45

Contrôleur de réseau Intel(R) I350-mLOM 1 Gbit/s

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

Contrôleur RAID modulaire SAS Cisco 12G

Faible consommation

1

HP

Applicable

S. O.

UCSC-RAID-M5

Contrôleur RAID modulaire Cisco 12G avec cache de 2 Go

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-SAS-M5

Adaptateur de bus hôte SAS modulaire Cisco 12G (16 pilotes max.)

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-9400-8E

Adaptateur de bus hôte SAS 12G Cisco 9400-8E

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-RAID-M5HD

Contrôleur RAID modulaire Cisco 12G avec mémoire cache de 4 Go

Faible consommation

1

HP

S. O.

Applicable

UCSC-SAS-M5

Adaptateur de bus hôte SAS modulaire Cisco 12G (26 disques max.)

Faible consommation

1

HP

S. O.

Applicable

UCSC-GPU-M10

Nvidia M10 P2405-070

Puissance élevée

3

HP

S. O.

Applicable

UCSC-GPU-M60

Nvidia TESLA M60

Puissance élevée

3

HP

S. O.

Applicable

UCSC-GPU-P100-12G

Nvidia GP100 PCIe PH400-201 PASSIVE, 250 W, FF 3.0, 16 Go

Puissance maximale

4

HP

S. O.

Applicable

UCSC-GPU-P100-16G

Nvidia GP100 PCIe PH400-202 PASSIVE, 250 W, FF 3.0, 12 Go

Puissance maximale

4

HP

S. O.

Applicable

UCSC-GPU-P4

Carte Nvidia P4 (PG414-200), PASSIVE, 75 W, 8 Go PCIe

Puissance élevée

3

HP

Applicable

Applicable

UCSC-GPU-P40

Carte Nvidia P40 (PG610-200), PASSIVE, 250 W, FF 3.0, 24 Go PCIe

Puissance élevée

3

HP

S. O.

Applicable

UCSC-GPU-V100

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 16 Go

Puissance élevée

3

HP

S. O.

Applicable

UCSC-GPU-V100-32

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 32 Go

Puissance élevée

3

HP

S. O.

Applicable

UCSC-PCIE-QD25GF

Adaptateur Qlogic QL41212H 25 GbE

Puissance élevée

3

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-QD40GF

Adaptateur Qlogic QL45412H 40GbE

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-QD16GF

Qlogic QLE2692 FC 16G à deux ports

Équilibré

2

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-QD32GF

Adaptateur de bus hôte FC Qlogic QLE2742 à deux ports 32G

Équilibré

2

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-C40Q-03

Carte d'interface virtuelle UCS 1385 40 Gb 2 ports CNA QSFP+

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-MLOM-C40Q-03

UCS VIC 1387 40 Gb 2 ports QSFP+

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-MLOM-C25Q-04

Carte d'interface virtuelle Cisco UCS 1457 MLOM

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-PCIE-C25Q-04

Carte d'interface virtuelle Cisco UCS 1455

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-F-H16003

Cisco HHHL AIC 1,6 To HGST SN250 NVMe

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-NVME-H32003

Cisco HHHL AIC 3,2 To HGST SN260 NVMe

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-NVME-H64003

Cisco HHHL AIC 6,4 To HGST SN260 NVMe

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-NVME-H38401

Cisco HHHL AIC 3,8 To HGST SN260 NVMe

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

UCSC-NVME-H76801

Cisco HHHL AIC 7,7 To HGST SN260 NVMe

Faible consommation

1

HP

Applicable

Applicable

Les serveurs UCS série C prennent en charge 4 politiques de ventilation, faible consommation d'énergie, équilibrée, haute consommation et puissance maximale. Accédez à Interface utilisateur CIMC > Calcul > Stratégies d'alimentation afin de trouver le paramètre.

La vitesse minimale autorisée du ventilateur dépend de la température d'entrée d'air du serveur et de la politique de ventilateur appliquée.

Comment associer la température d'entrée à la politique de VENTILATEUR et à la PWM

Température d'entrée

Stratégie de mode acoustique

Politique de consommation réduite

Politique équilibrée

Politique de puissance élevée

Politique d'alimentation maximale

[C]

[% PWM]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

Exemple : À 23°C de la température d'entrée de l'air, avec une politique de puissance maximale appliquée, la vitesse minimale autorisée du ventilateur est de 60 % de la modulation de la largeur de l'impulsion (PWM). La vitesse minimale du ventilateur d'une politique de faible puissance est de 20 % PWM à une température d'entrée d'air de 23°C.

Informations connexes

- Le guide de configuration UCSM, page 54, décrit les meilleures pratiques en matière de configuration des politiques de ventilation

- CSCvj78750 BOGUE DOC | Mention de la vitesse maximale du ventilateur dans la fiche technique ou le guide d'installation des serveurs M5

- CSCvj21242 Les ventilateurs du serveur UCSC M5 ont une vitesse de ventilateur supérieure à M4, aucun seuil supérieur n'est défini pour l'alarme.

- CSCvm27310 Stratégie prenant une puissance maximale au lieu d'une politique de puissance élevée pour NVidia GPU P40.

- CSCvd37009C-series FAN POLICY OVERRIDE - Carte(s) 'inconnu carte PCI-Ids : 0x8086-0x1521-0x137-0x00b9'

- CSCvi97762 C240-m5 DÉROULEMENT DE LA POLITIQUE DE VENTILATEUR - Carte(s) « PCI-Ids de carte inconnue : 0x8086-0x1521-0x137-0x00b9 »

- CSCvf38379L'amorçage de l'AIR-CT5520-K9 ou de l'AIR-CT8540-K9 peut échouer, indiquant une erreur fatale lors de l'installation de la carte Cavium.

- Support et documentation techniques - Cisco Systems