Table des matières

Introduction

Utilisateur CLI

Pour CyberVision version 4.1 et ultérieures

Pour les versions antérieures à 4.1

Problème connu

Utilisateurs GUI

Introduction

Ce document décrit la procédure de réinitialisation de mot de passe pour les comptes utilisateur CLI et GUI de CyberVision Center.

Utilisateur CLI

Pour CyberVision version 4.1 et ultérieures

Remarque : cv-admin est l'utilisateur CLI par défaut.

1. Au cours du processus de démarrage de Center, appuyez sur la touche tabulation. Cela interrompt le processus de démarrage normal (assurez-vous que la touche de tabulation est pressée au tout début lorsque ces lignes sont affichées ; même un délai d'une seconde démarre le centre normalement).

2. Entrez SBS-factory comme nom d'amorçage. Cela lance le mode sauvetage du Centre.

3. Utilisez le mode de récupération par défaut avec l'utilisateur de connexion comme racine et le mot de passe comme sentryo69! .

4. Exécutez ces commandes afin de générer un nouveau hachage de mot de passe :

root@rescue#echo -n “cv-admin:” > /data/etc/sbs/user-passwd.hash

root@rescue#openssl passwd -6 >> /data/etc/sbs/user-passwd.hash

You are prompted to modify the password at this step

5. Maintenant, redémarrez à l’aide de la commande #reboot.

6. Une fois le Centre démarré, connectez-vous à l'aide de l'cv-admin utilisateur et du nouveau mot de passe temporaire (à partir de l'étape 4).

#sbs-passwd 7. Pour modifier le mot de passe temporaire, exécutez la commande .

Pour les versions antérieures à 4.1

Remarque : la racine est l'utilisateur CLI par défaut.

1. Au cours du processus de démarrage de Center, appuyez sur la touche tabulation. Cela interrompt le processus de démarrage normal (assurez-vous que la touche de tabulation est pressée au tout début lorsque ces lignes sont affichées ; même un délai d'une seconde démarre le centre normalement).

2. Entrez SBS-factory comme nom d'amorçage. Cela lance le mode sauvetage du Centre.

3. Utilisez le mode de récupération par défaut avec l'utilisateur de connexion comme racine et le mot de passe comme sentryo69!.

4. Supprimez le fichier de mots de passe et redémarrez à l'aide des commandes suivantes :

root@rescue#rm /data/etc/sbs/root-passwd.hash

root@rescue#reboot

5. Une fois le Centre démarré, connectez-vous à l'aide de l'utilisateur racine et du mot de passe par défaut sentryo69!.

6. Pour modifier le mot de passe par défaut, exécutez la commande suivante#sbs-passwd :

Problème connu

Parfois, l'utilisateur ne peut pas se connecter avec le mot de passe par défaut/temporaire défini à l'aide de la procédure mentionnée précédemment. Cela peut être dû au fait que quelques fichiers de verrouillage liés aux mots de passe sont intacts.

Dans un tel scénario, exécutez cette solution :

Lancez le centre en mode de récupération (passez aux étapes 1 à 3 décrites précédemment), supprimez ces fichiers et redémarrez le centre :

root@rescue#rm /data/etc/passwd.lock

root@rescue#rm /data/etc/shadow.lock

root@rescue#reboot

Vous devez maintenant pouvoir vous connecter avec cv-admin (utilisateur par défaut) et le mot de passe nouvellement défini.

Utilisateurs GUI

En cas de blocage ou d'oubli du compte Web d'administration :

Exécutez ces commandes dans l'interface de ligne de commande du Centre qui vide tous les comptes GUI :

root@Center-4:~# sbs-db reset-users

Users database successfully reset. You can now re-create the admin account using the GUI.

root@Center-4:~#

Lancez l'interface utilisateur graphique de CyberVision dans une nouvelle session de navigateur. Cet écran s'affiche et l'assistant invite l'utilisateur à créer un nouvel utilisateur admin :

Remarque : lorsque la commande est exécutée,sbs-db reset-users elle supprime tous les utilisateurs créés à partir de l'interface utilisateur graphique.