Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Resolución de problemas físicos

Comandos de verificación comunes

Catalyst 9300

Comandos de verificación

Consideraciones especiales

Catalyst 9500

Comandos de verificación

Catalyst 9400 y 9600

Modos de configuración de fuentes de alimentación

Modo combinado

Modo redundante N+1

Modo redundante N+N

Comandos de verificación

Consideraciones especiales

Variable ROMMON SINGLE_SUP_CHASSIS

Modo de balance de potencia Sup dual

Defectos de software

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe métodos comunes para resolver problemas de fuentes de alimentación en switches Catalyst 9000 Series.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Arquitectura de los switches Catalyst serie 9000.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- C9300

- C9500

- C9400

- C9600

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Resolución de problemas físicos

1. Compruebe qué color se muestra en el LED PS (verde/ámbar/rojo/apagado).

estado del LED

Significación

Desactivado

No hay alimentación de CA en ninguna fuente de alimentación.

Verde

Esta fuente de alimentación funciona correctamente en el modo de alimentación principal.

Ámbar sólido

Indica una de las siguientes opciones:

- No hay potencia de salida disponible

- La entrada de CA/CC está por debajo del rango de funcionamiento

- Sobretensión/sobrecorriente/sobre condiciones de temperatura

- Protección contra sobrecalentamiento (OTP) debido a un fallo del ventilador

Parpadeo ámbar

Indica eventos de advertencia, como un módulo de fuente de alimentación que sigue funcionando a altas temperaturas o con mucha energía y un ventilador que funciona lento, etc.

Rojo

Fallo en la fuente de alimentación.

Nota: Consulte la guía de instalación de hardware específica para cada plataforma, lo que significa que el color del LED puede variar de una plataforma a otra.

2. Si el color del led es diferente al verde, pruebe las siguientes pruebas:

Prueba

Pasos

Reinicie la fuente de alimentación

- Retire el PS de la ranura.

- Espere un par de minutos.

- Vuelva a insertar el PS en su ranura.

Reinicie el cable de alimentación

- Retire el cable de alimentación del PS afectado.

- Espere un par de minutos.

- Vuelva a introducir el cable de alimentación en el PS.

Intercambiar componentes

- Intente utilizar un cable dewell-known workingalimentación.

- Intente utilizar una toma dewell-Known workingcorriente.

- Pruebe con una fuente de alimentación de repuesto en la misma ranura.

- Pruebe el mismo PS defectuoso en unawell-known workingranura.

- Pruebe el mismo PS defectuoso en un interruptor diferente.

Nota: Si es aplicable, asegúrese de que no haya brida de cable ni ningún otro objeto que pueda bloquear el ventilador PS.

Comandos de verificación comunes

Comando

Cómo usarla

Switch#show Inventory

Verifique que la fuente de alimentación se detecte en el inventario.

Switch#show post

Verifique que todas las pruebas estén enpassedestado.

Switch#show log

Busque cualquier mensaje de error relacionado con el problema.

Catalyst 9300

Comandos de verificación

Utilice el comando EXEC de show environment power privilegio para verificar el estado y el presupuesto de PS.

Switch#show env power

SW  PID                 Serial#     Status           Sys Pwr  PoE Pwr  Watts

--  ------------------  ----------  ---------------  -------  -------  -----

2A  PWR-C1-1100WAC

OK              Good     Good     1100

2B  Not Present

Utilice elshow power inlinecomando EXEC de privilegio para verificar que el balance de potencia disponible para PoE está asignado correctamente en función de las fuentes de alimentación instaladas.

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

2           595.0        0.0       595.0

Utilice elshow stack-power detailcomando EXEC de privilegio (solo se aplica a los dispositivos configurados como alimentación de pila) para verificar el modo de alimentación de la pila, la asignación de potencia, el estado de los puertos de alimentación de la pila, etc.

Switch#show stack-power detail

Power Stack                      Stack   Stack    Total   Rsvd    Alloc   Sw_Avail Num  Num

Name                             Mode    Topolgy  Pwr(W)  Pwr(W)  Pwr(W)   Pwr(W)  SW   PS

--------------------             ------  -------  ------  ------  ------  ------  ----- -----

power-stack-1                    SP-PS   Ring     6600    30      1695    4875      3    6

power-stack-1-1                  SP-PS   Ring     4400    30      1193    3177      2    4

Power stack name: power-stack-1

Stack mode: Power sharing

Stack topology: Ring

Switch 4:

Power budget: 2043

Power allocated: 434

Low port priority value: 22

High port priority value: 13

Switch priority value: 4

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Shut

Neighbor on port 1: Switch 3 -

Neighbor on port 2: 0000.0000.0000

Switch 2:

Power budget: 2375

Power allocated: 919

Low port priority value: 21

High port priority value: 12

Switch priority value: 3

Port 1 status: Shut

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: 0000.0000.0000

Neighbor on port 2: Switch 3 -

Switch 3:

Power budget: 2043

Power allocated: 342

Low port priority value: 23

High port priority value: 14

Switch priority value: 5

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 2 -

Neighbor on port 2: Switch 4 -

Power stack name: power-stack-1-1

Stack mode: Power sharing

Stack topology: Ring

Switch 5:

Power budget: 1964

Power allocated: 342

Low port priority value: 24

High port priority value: 15

Switch priority value: 6

Port 1 status: Not connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: 0000.0000.0000

Neighbor on port 2: Switch 1 -

Switch 1:

Power budget: 2375

Power allocated: 851

Low port priority value: 20

High port priority value: 11

Switch priority value: 2

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Not connected

Neighbor on port 1: Switch 5 -

Neighbor on port 2: 0000.0000.0000

Consideraciones especiales

- Consulte la guía de instalación de hardware para conocer el presupuesto de PoE disponible en cada modelo. Algunos modelos tienen un bajo presupuesto de PoE, como C9300-48UXM, que tiene un presupuesto de PoE de 490 W con una fuente de alimentación de 1100 WAC, lo que puede interpretarse erróneamente como un fallo de hardware.

- Se han visto algunos escenarios en los que se inserta una segunda fuente de alimentación, pero el presupuesto de PoE sigue siendo el mismo que el presupuesto de una única fuente de alimentación. GoodCuando un switch no detecta el presupuesto de PoE para un segundo PS y las fuentes de alimentación se detectan en el estado, puede intentar realizar un ciclo de alimentación completo como solución alternativa.

Retire los cables de alimentación de ambos PS para apagar el switch y, a continuación:

1. Quite PS1.

2. Retire PS2.

3. Espera un par de minutos.

4. Vuelva a insertar PS1

5. Vuelva a insertar PS2

6. Conecte el cable de alimentación a PS1

7. Conecte el cable de alimentación a PS2.

Nota: En el caso de una pila, todos los miembros afectados deben apagarse y volver a encenderse.

Catalyst 9500

Comandos de verificación

Utiliceshow power detailel comando EXEC de privilegio para verificar el estado de la fuente de alimentación; también puede utilizar este comando para verificar la capacidad y el modelo de la fuente de alimentación.

Switch#show power detail

Switch:1

Power                                                    Fan States

Supply  Model No              Type  Capacity  Status     0     1

------  --------------------  ----  --------  ---------  -----------

PS0     C9K-PWR-650WAC-R      AC    650 W     ok         good  N/A

PS1     Not Present           N/A   N/A       N/A        N/A   N/A

Fan                 Fan States

Tray    Status      0     1     2     3

------  ----------  -----------------------

FM0     ok          good  good  good  good

FM1     ok          good  good  good  good

Switch:2

Utiliceshow platform hardware chassis power-supply detail switch [switch number] allel comando EXEC de privilegio para verificar que los valores de entrada y salida se encuentran en rangos adecuados (este comando también funciona para la plataforma C9600).

Switch#show platform hardware chassis power-supply detail switch 1 all

PS1:

Input Voltage   :     200.0000 V

Output Voltage  :      12.0480 V

Input Current   :       0.6800 A

Output Current  :       9.7500 A

Input Power     :     131.0000 W

Output Power    :     118.0000 W

Temperature 1   :      23.0000 C

Temperature 2   :      29.0000 C

Temperature 3   :      28.0000 C

Fan Speed 1     :   10176.0000 RPM

PS2:

Nota: Consulte la hoja de datos para ver las especificaciones de la fuente de alimentación.

Catalyst 9400 y 9600

Modos de configuración de fuentes de alimentación

Modo combinado

Este es el modo de fuente de alimentación predeterminado. Todas las fuentes de alimentación disponibles están activas, comparten la alimentación y pueden funcionar hasta al 100% de su capacidad. La potencia disponible en el modo combinado es la suma de las fuentes de alimentación individuales.

Si hay otro modo de fuente de alimentación configurado, puede utilizarpower redundancy-mode combinedel comando para volver al modo predeterminado:

Switch(config)#power redundancy-mode switch 1 combined

Modo redundante N+1

Para este modo, n número de módulos de fuente de alimentación activos (n puede ser de uno a siete módulos de fuente de alimentación) +1 es el módulo de fuente de alimentación reservado para redundancia.

La ranura predeterminada de la fuente de alimentación en espera es PS8. Especifique una ranura en espera con elpower redundancy-mode redundant n+1 [standby-PS-slot]comando.

En el siguiente ejemplo, la fuente de alimentación insertada en la ranura 5 se configura como standby:

Switch(config)#power redundancy-mode switch 1 redundant N+1 5

Modo redundante N+N

Para este modo, n número de fuentes de alimentación están activas y n número de módulos de fuentes de alimentación están configurados como en espera. Las ranuras en espera predeterminadas para este modo son de PS5 a PS8. Especifique las ranuras en espera con elpower redundancy-mode redundant n+n [standby-PS-slots]comando.

En el siguiente ejemplo, las fuentes de alimentación insertadas en las ranuras 2, 3 y 4 se configuran como standby:

Switch(config)#power redundancy-mode switch 1 redundant N+N 2 3 4

Comandos de verificación

Utiliceshow environment statusel comando EXEC de privilegio para verificar el estado de la fuente de alimentación,PS Current Configuration ModeyPS Current Operating State.

Switch#show environment status

Switch:1

Power                                                       Fan States

Supply  Model No              Type  Capacity  Status        1     2

------  --------------------  ----  --------  ------------  -----------

PS1     C9400-PWR-3200AC      ac    3200 W    active        good  good

PS2     C9400-PWR-3200AC      ac    3200 W    active        good  good

PS Current Configuration Mode : Combined

PS Current Operating State    : Combined

Power supplies currently active    : 2

Power supplies currently available : 2

Switch 1:

Fantray : good

Power consumed by Fantray : 540 Watts

Fantray airflow direction : side-to-side

Fantray beacon LED: off

Fantray status LED: green

SYSTEM : GREEN

Con elshow power detailcomando EXEC de privilegio, también puede verificar la cantidad de energía consumida o reservada para cada tarjeta de línea, supervisor e incluso para la bandeja de ventilador. Además, puede verificar el modo de balance de potencia, puede ser Single Sup oDual Sup.

Switch#show power detail

Switch:1

Power                                                       Fan States

Supply  Model No              Type  Capacity  Status        1     2

------  --------------------  ----  --------  ------------  -----------

PS1     C9400-PWR-3200AC      ac    3200 W    active        good  good

PS2     C9400-PWR-3200AC      ac    3200 W    active        good  good

PS Current Configuration Mode : Combined

PS Current Operating State    : Combined

Power supplies currently active    : 2

Power supplies currently available : 2

Switch:2

Switch:1

Power Summary          Maximum

(in Watts)    Used    Available

-------------  ------  ---------

System Power   1670    1670

Inline Power   0       4730

-------------  ------  ---------

Total          1670    6400

Switch:2

Switch:1

Automatic Linecard Shutdown : Enabled

Power Budget Mode           : Dual Sup

autoLC    Power                                  Out of  In

Mod  Model No              Priority  State     Budget  Instantaneous  Peak  Reset   Reset

---  --------------------  --------  --------  ------  -------------  ----  ------  -----

1    C9400-LC-24XS         0         accepted  200     94             96    200     10

2    C9400-LC-48U          1         accepted  65      32             33    65      5

3    C9400-SUP-1XL         0         accepted  400     239            252   400     130

4    C9400-SUP-1XL         0         ---       400     239            252   0       130

5    C9400-LC-48H          2         accepted  65      31             32    65      5

--   Fan Tray              0         accepted  540     --             --    540     --

---  --------------------  --------  --------  ------  -------------  ----  ------  -----

Total   1670

Nota: Cuando se activa el modo de balance de potenciaDual Sup, reserva automáticamente la potencia para un segundo supervisor incluso cuando no hay ningún segundo supervisor instalado.

Consideraciones especiales

Variable ROMMON SINGLE_SUP_CHASSIS

De forma predeterminada, el sistema reserva la alimentación de ambos supervisores para garantizar una alta disponibilidad. Algunos C9600 se pueden configurar con la variable ROMMONSINGLE_SUP_CHASSIS=”0”oSINGLE_SUP_CHASSIS=”1”. Cuando esta variable se establece en 0, indica que el modo de balance de potencia es paraDual Sup, cuando se establece en 1, indica que el modo de balance de potencia esSingle Sup. Puede verificar si esta variable está configurada con elshow romvarcomando EXEC de privilegio.

Switch#show romvar | in SUP

MODEL_NUM="C9600-SUP-1"

SINGLE_SUP_CHASSIS="0"

Cuando la variable ROMMONSINGLE_SUP_CHASSISse establece en 1, no se refleja en el comandoshow power detail, todavía puede mostrar el modo de balance de potencia comoDual Sup, sin embargo, la potencia reservada para un segundo supervisor refleja 0.

Power Budget Mode           : Dual Sup

Power                                  Out of  In

Mod  Model No              State     Budget  Instantaneous  Peak  Reset   Reset

---  --------------------  --------  ------  -------------  ----  ------  -----

1    C9600-LC-48YL         accepted  230     0              0     230     10

2    C9600-LC-24C          accepted  200     0              0     200     10

3    C9600-SUP-1           accepted  775     0              0     775     202

4    C9600-SUP-1           ---       0       --             --    0       0

FM1  C9606-FAN             accepted  450     --             --    450     --

Aunque la variable ROMMON indica el modo de supervisor único, cuando se inserta un segundo supervisor, ese supervisor consume el balance de potencia adecuado si hay suficiente potencia disponible. Si necesita que el switch reserve la energía para el segundo supervisor incluso cuando no hay un segundo supervisor instalado, puede establecer la variable ROMMONSINGLE_SUP_CHASSISen 0, para esto debe ingresar al modo ROMMON.

Nota: Si desea instalar un segundo supervisor, recuerde siempre tener instalado el número adecuado de fuentes de alimentación.

Modo de balance de potencia Sup dual

Cuando solo hay un supervisor instalado y no hay suficientes fuentes de alimentación instaladas, el modo de balance de potencia predeterminado puede activar una situación en la que se impide que las tarjetas de línea reciban alimentación y muestren el estado de denegación de alimentación.

Mod  Model No              State     Budget  Instantaneous  Peak  Reset   Reset

---  --------------------  --------  ------  -------------  ----  ------  -----

1    C9600-LC-48YL         denied    10      0              0     230     10

2    C9600-LC-24C          denied    10      0              0     200     10

3    C9600-SUP-1           accepted  775     0              0     775     202

4    C9600-SUP-1           ---       775     --             --    775     0

FM1  C9606-FAN             accepted  450     --             --    450     --

---  --------------------  --------  ------  -------------  ----  ------  -----

Total allocated power:  2020

Total required power:   2430

Para resolver esto, puede configurar el modo de balance de potencia paraSingle Sup. Este modo de balance de potencia permite que el switch utilice la potencia reservada para que el segundo supervisor habilite las tarjetas de línea.

Switch(config)#power budget mode single-sup

Si necesita instalar un segundo supervisor en algún momento, recuerde volver a configurar el switch enDual Supe instalar el número adecuado de fuentes de alimentación necesarias para cumplir con los requisitos de alimentación.

Switch(config)#no power budget mode single-sup

Advertencia: Si no vuelve a configurar el switch en el modo de balance de potenciaDual Supy no instala el número correcto de PS, esto puede desencadenar una condición de baja potencia en la que el sistema puede apagarse.

Consejo: Cisco Power Calculator es un recurso educativo que puede ayudarle como punto de partida para planificar sus requisitos de alimentación.

Defectos de software

- ID de bug de Cisco CSCwc87761 - La fuente de alimentación C9300L PWR-C1-350WAC-P puede apagar el cable de alimentación que requiere OIR

- ID de bug de Cisco CSCvk48435 - PS defectuoso en los switches de la serie Cat9500 PWR-C4-950WAC-R=

- ID de bug de Cisco CSCvx30283 - CAT 9400 | 16.9.x y 16.12.x | LiteON PSU en la ranura en espera pasa al estado defectuoso después de un tiempo

- Id. de bug Cisco CSCvz62847 - CAT 9400 | 17.3.x | LiteON PSU en la ranura en espera pasa al estado defectuoso después de un tiempo

Nota: Solo los usuarios registrados de Cisco pueden acceder a la información y las herramientas de errores internas.

Información Relacionada

- Calculadora de energía de Cisco

- Guía de instalación de hardware de los switches Catalyst de Cisco serie 9600

- Guía de instalación de hardware de los switches Catalyst de Cisco serie 9300, Descripción general del producto

- Ficha técnica de los switches de Cisco Catalyst de la serie 9500

- Soporte técnico y descargas de Cisco